«4 



UN MOULIN A VENT COMMUNAL rMiODUCTEUU D'ELÉCTHIKITÉ 



licite produite, est distante de SOO mètres du 

 moulin; le courant y est conduit par un sys- 

 tème de li fils, dont deux de 70 millimètres 

 carrés de section et un fil de retour de 

 20 millimètres carrés, le tout monté sur po- 

 teaux en bois. 



Au l" avril 1903 l'installation alimentait 

 450 lampes à iucandescence, i lampes à arc 

 et 2 moteurs. Dans- les six mois de l'hiver 

 1902-1903, du 1" novembre au 30 avril, le 

 moteur à pétrole n'a fonctionné que lifois et 

 n'a fourni que 8 00 de la production totale : 

 on a employé pour cela environ tMO kilogr. 

 de pélrole d'une valeur de l2o francs (li: si 

 les accumulateurs avaient été suffisants pour 

 une consommation de 72 heures au lieu de 

 48, le moteur n'aurait marché que 3 foi?;, en 

 fournissant 3 seulement de la production 

 totale. Dans le même temp^, la consomma- 

 tion a été de 38,100 liectowatt-Jieures. ce 

 qui correspond environ à 30,000 heclowatt- 

 heures par an, vendus au prix de 3,300 francs. 



Les dépenses d'installation se chilTrent 

 comme suit : 



Moulin 



Moteur à péli-aie 



Acruinulateurs 



Dynamo 



Intermédiairo. intorruiiteiir. 



Tableau de disti-ibiilioii 



Terrain et eonstmctions . . . . 



Cundueleurs principau.v t.SiO 



Toi al. 



Les frais généraux annuels peuvent être 

 estimés de la manière suivante : 



Surveillant au moulin 280 franes. 



Mécanicien au moteur:.'îO jiiursà.'i IV. 00 



(4 couronnes; par jour ICS — 



1,000 kilogr. essence de pétrole 280 — 



Huile à graisser 112 — 



Total. 



840 fi-anc 



Il rc&te donc 3,300 — 840=2,6(30 fr. de 

 bénéfice brut, soit 12 0/0 du capital engagé. 



En supposant que l'on veuille baser l'ins- 

 tallation sur l'emploi du molcur à pétrole 

 seul, sans moulin, les frais d'établissement 

 se trouvent aumindrics du prix de ce der- 

 aier, de l'intermédiaire et de l'intenMipteur; 

 on pourrait de plus diminuer les accus de 

 moitié: au total une économie maxima de 

 8,400 fr., remettant les dépenses d'installa- 

 tion à 1 '(,000 fr. 



(11 Dans tout ce cpii suit les calculs, établis dan.s 

 l'original en couronnes de l fr. 40, ont été ramenés 

 en franes. 



D'un autre côté les frais d'exploitation de- 

 viennent: 



Mécanicien : 300 joui-s ;i :> fi-. 00. l.fiSO francs. 

 Essence et liuile 1,400 — 



Total. 



3.080 francs. 



Il ne reste plus par suite qu'un bénéfice 

 brut de 420 fr., soit seulement 3 du ca- 

 pital engagé. 



Si nous comptons l'amortissement do ce 

 ce dernier à 5 0/0, il est facile de voir que 

 le prix du kilowatt-heure serait d'environ 

 0.04 dans le cas du moulin, et du double 0.08 

 avec l'emploi d'un moteur à essence seul. 



.\ussi M. La Cour n'iiésite-t-il pas à re- 

 commander ce système dans les fermes 

 ayant besoin de lumière et de force : on 

 construirait en dehors des bâtiments, et à 

 côté, un moulin monté sur un support en fer 

 au-dessus d'une salle contenant les trans- 

 missions, l'intermédiaire, la dynamo et ses 

 accessoires. Le courant de celle-ci serait 

 conduit aux accumulateurs placés dans une 

 des constructions dr>jà existantes. La batte- 

 rie, assez forte pour une consommation de 

 quatre à cinq jours moyens sans recharge, 

 donnerait un courant de 43 à GO volts, et 

 pourrait alimenter plusieurs lampes, un 

 grand moteur pour la machine à battre, et un 

 ou deux aulres plus petits pour divers tra- 

 vaux. Un manège à cheval pouvant actionner 

 la dynamo servirait dans les cas exception- 

 nels. Le devis d'une pareille installation se- 

 rait le suivant : 



Moulin et manège 1 . S20 francs. 



Dynamo 700 — 



Tableau de distribution, fils, 



accessoires, elc 700 — 



,\ccumulatenrs 700 — 



2 moteurs 980 — 



Total i,900 francs. 



Il est diflii'ile de chilfi'cr les services 

 qu'une pareille installation pourrait rendre. 

 Une semblable vient d'être faite ii l'Ecole su- 

 périeure populaire de Vallekilde (Séelande), 

 ainsi qu'une seconde dans une ferme d'As- 

 kov; cette dernière surtout permetira de 

 dire si le système est applicable à la pratique 

 agricole, et dans quelles conditions. 



M. Bkau, 



Inc:(5nieur agronome, professeur à l'Ecolo de 

 laitorio de Poligny, chef du laboratoire 

 (iépartemental du Jura. 



