704 



DONNÉES PRATIQUES SLR LES .\CCLML'LATEURS 



Produit en kilogr, île : 



Matières azotées albinninoïdes. 



— azotées diverses 



— grasses 



— sucrées 



— hydrocarhonées 



Cellulose brute 



iMatières minérales 



Acide phosphorique 



Ce tableau est instructif en ce sens qu'il 

 indique nettement qu'on a tout avantage en 

 de semblables cas, à ne pas se contenter au 

 début d'un apport moyen de scories (400 à 

 600 kilogr.), mais à apporter 1,000 kilogr. à 

 l'heclare si l'on veut avoir des résultats très 

 nets et très rémunérateurs. 



Mais une autre constatation également fort 

 intéressante découle de ces cinq années 

 d'essais. Si l'on calcule l'augmentation pour 

 cent de chaque principe alimentaire sous 

 l'action des scories, on voit que l'on doit 

 placer en tète comme profitant le mieux de 

 la fumure : 



En 1" ligne : les matières sucrées. 



2'' — l'acide phosphorique. 



3'- — les mat'ères minérales. 



4' — les matières errasses. 



Si quantitativement ce sont les matières 

 hydrocarbonées qui subissent la plus forte 

 augmentation, le classement proportionnel 

 ci-dessus, pour des principes dont la grande 

 valeur au point de vue alimentaire est indis- 

 cutée, mérite d'attirer tout particulièrement 

 l'attention. 



Ces essais durables entrepris avec scories 

 Thomas << Etoile » et kaïnite, indiquent très 

 nettement, nous senit)le-l-il, aux communes 

 et aux particuliers possédant des prairies 

 tourbeuses, ce qu'ils ont à faire pour trans- 

 former en une source de revenus importants 

 des surfaces presque improductives. 



Cii. (juri''ROY, 



Inî-'énieur agronome. 



DONNÉES PRATIQUES SUR LES ACCUMULATEURS 



Suivant les demandes qui nous ont été 

 adressées, nous résumons ci-dessous les 

 principales données pratiques relatives à 

 l'emploi des accumulateurs, leur charge, 

 leur décharge, leur mise en service et leur 

 entretien. 



Les accumulateurs ne doivent jamais res- 

 ter déchargés, sinon les plaques négatives se 

 sulfatent très rapidement et se couvrent d'un 

 dépôt blanc que les charges ultérieures, 

 même prolongées, ne peuvent enlever; la 

 sulfatation des plaques augmente leur résis- 

 tance et diminue la capacité de l'accumula- 

 teur. 



Pour drsul[aler un accumulateur on em- 

 ploie comme électrolyle un bain ayant de 

 2 à 8 degrés Baume, c'est-à-dire très faible- 

 ment acidulé (à 8 degrés Baume, ou à une 

 densité de 1,06, il y a 93 centimètres cubes 

 d'eau distillée pour 3 centimètres cubes 

 d'acide sulfurique pur à 60°) : on fait passer 

 le courant comme s'il s'agissait de charger 

 l'accumulateur, et l'hydrogèno qui se dégage 

 en abondance désulfate rapidement les 

 plaques. Quand l'opération est terminée (les 



plaques négatives désulfatées se laissent 

 facilement traverser par une épingle), on 

 enlève alors le liquide pour le remplacer par 

 l'électrolyte, et on procède de suite à la charge 

 de la batterie. 



Electrolijle. — Le bain, ou électrohjlf, dans 

 lequel plongent les plaques, est préparé avec 

 de l'acide sulfurique chimiquement pur, 

 marquant 66° à l'aréomètre Baume, qu'on 

 ajoute lentement, avec précaution, dans de 

 l'eau distillée. 



La pureté du bain a une iniluence capitale 

 sur le bon fonctionnement et surtout sur la 

 durée des accumulateurs; on ne saurait re- 

 commander de prendre trop de soins à ce 

 sujet. 



On se procure très facilement de l'acide 

 sulfurique chimiquement pur, et même il est 

 recommandable d'acheter, .soit l'acide, soit 

 l'électrolyte, chez le constructeur de l'accu- 

 mulateur, qui a tout intérêt à bien servir sa 

 clientèle. 



On peut purifier l'acide sulfurique du 

 commerce par divers procédés; le plus sim- 

 ple consiste à ajouter à l'acide une petite 



