DONNEES PRATIQUES SUR LES ACCUMULATEURS 



705 



quantité de sulfure de baryum : il se dégage 

 de l'hydrogène sulfuré qui précipite les im- 

 puretés, et il se forme du sulfate de baryum 

 qui se dépose; au bout de vingt-quatre 

 heures on décante la partie limpide du li- 

 quide qui est alors l'acide pur. 



La densité de Télectrolyte, après refroidis- 

 sement, varie de 1.10 à 1.20 pour les accu- 

 mulateurs inslallés ;Y poste fixe (c'est-à-dire 

 de i;{ ou li degrés à 2i degrés Baume), et 

 s'élève ordinairement à 1.24 (ou 28 degrés 

 Baume) pour certains petits accumulateurs 

 employés à l'.illumage des moteurs à explo- 

 sion et pour ceux des voitures électriques 

 (accunuilati'urs Heinz). 



Voici les proportions, en volumes, pour 

 confectionner l'éleclrolvte : 



Densité. 



l.U 

 1.20 

 1.24 



■Eau 

 distillée. 



;) lit. 



4.6 



3.6 



.\cido sulfuriqiie 

 pur à $6». 



1 litre. 

 1 — 

 1 — 



Lorsqu'un accumulateur ne doit pas fonc- 

 tionner régulièrement, M. J. A. Montpellier 

 recommande l'i) d'ajouter à l'éleclrolyte une 

 certaine quantité de sulfate de sodium qui 

 empêche la formation du sulfate de plomb 

 sur les plaques positives et négatives : 



« Dans ce cas, l'éleclrolyte doit présenter la 

 composition suivante : 



Acide siilfui'ii|ue pur à C6"> .'i.Û litres. 



Dissolution ilc sulfate de sodium. 0.6 — 

 Eau distillée H.4 — 



« La dissolution de sulfate de sodium s'obtient 

 à l'aide d'une dissolution saturée de carbonate 

 de sodium, dans laquelle ou verse, arec précau- 

 tion et peu à peu, de l'acide sulfurique jusqu'à 

 cessation de dégagement gazeux. 



« Une formule du même genre est la suivante: 



Acide sulfurique pur à, 66 degrés. a litres. 



Solution soilii[uc 1 — 



Eau distillée 19 — 



« La solution sodique s'obtient en prenant un 

 litre de solution satuiée de carhoualo de so- 

 dium, dans laquelle on verse avec précaution 

 300 giam. d'acide sulfurique pur à 06 degrés. ■> 



Charge d'un accumulât tur. — Chaque type 

 d'accumulateur exige pour sa charge, une 

 intensité de courant dont la limite est indi- 

 quée par le constructeur ; quand on emploie 

 un courant trop intense, les réactions n'ont 

 pas le temps de se produire, il y a un déga- 

 gement Ka/.cux abondant, la uuitièrc active 

 tombe des plaques, risque d'établir des 



(!) Electricité, ngcndti Dunud, p.ige liC. 



courts-circuits et, en un mot, on abrège la 

 durée des accumulateurs. 



La charge, suivant les modèles, varie de 

 fl,5 à \,ij ampère par kilogr. de plaques. 



Les accumulateurs dont la résistance est 

 H, présentent une force contre-éleclro-mo- 

 trice e ; si E est la force électro-motrice de la 

 dynamo, l'intensité I du courant doit être : 



1 = 



Lors de la charge, les accumulateurs sont 

 montés en tension avec la dynamo généra- 

 trice ; ce n'est que quand la dynamo ne peut 

 pas donner suffisamment de volts (il faut dis- 

 poser d'autant de fois i volts 5 qu'il y a 

 d'éléments en tension), qu'on monte les accus 

 en quantité pour la charge, et en tension 

 pour la décharge. 



Pour la (charge, le réglage du courant se 

 fait avec un rhéostat. Au début, on excite la 

 machine sur le rhéosUt ou sur des lampes 

 à incandescence, jusqu'à ce que sa force 

 électro-motrice soit de 20 à 2o 0/0 supérieure 

 à celle de la batterie à charger (si par exem- 

 ple les éléments sont tonibê's à 1 volt 8, il 

 faut que la dynamo donne autant de fois 

 2 volts IG à 2 volts 23 qu'il y a d'éléments) ; 

 c'est alors qu'on met la dynamo en relation 

 avec les accumulateurs. 



Il faut se rappeler que les deux ou trois 

 premières charges de la mise en service d'ua 

 accu, doivent être faites aussi lentement que 

 possible, c'est-à-dire avec un courant de fai- 

 ble intensité ; ces premières charges doivent 

 durer de 15 à 18 ou 20 heures, en une ou 

 en plusieurs fois, malgré le bouillonnement 

 qui se manifeste alors ; de celte façon on fait 

 dégager tout l'oxygène absorbé par les pla- 

 ques négatives, et on amène ainsi au même 

 état les diflférenls élément.s de la batterie ; 

 les deux ou trois premièi-es décharges doi- 

 vent aussi se faire lentement et par suite à 

 faible intensité. Ce n'est que pour les charges 

 suivantes qu'on s'arrête au bouillonnement 

 de l'éleclrolyte. 



Lors du ciiargement, le poids des plaques 

 diminue et la densité du li([uide augmente; 

 ainsi de I.ITS la densité passe à 1.20 ou 1.22. 

 Pour les accus établis à poste fixe, on cons- 

 tate la modification de l'éleclrolyte avec ua 

 tlensiniètre plat qui reste plong(- dans un des 

 idêmenls de la batterie; oMle indication est 

 preci.se, car souvent le houillonnement du 

 liquide s'etVectue avant la saturation des 

 plaques comme dans le cas d'un courant trop 

 intense pour la surface des plaques (l'eau csk 



