706 DONNÉES PRATIQUES SC 



décomposée et le liquide s'échauffe) ou dans 

 le cas d'anciens accumulateurs mal entre- 

 tenus, garnis de sulfate de plomb mauvais 

 conducteur(nous avons expliqué au début de 

 cette note la marche à suivre pour désulfoter 

 les plaques sans les faire gondoler). 



Quand l'accu est en service régulier, on 

 peut lui donner pendant la moitié de son 

 temps de charge, S heures par exemple, jus- 

 qu'entre 80 et 83 0/0 de sa charge totale, qu'on 

 complète pendant le reste du temps, soit 

 5 heures ; mais il convient de se rappeler 

 que la durée de la charge peut être toujours 

 prolongée avec avantages. 



Pour élre saturé, le courant qui traverse 

 les accus doit avoir, pendant les 10 dernières 

 minutes, de 2 volts 5 à 2 volts 6 au plus par 

 élément. 



La charge peut s'effectuer avec un courant 

 d'intensili' constante ou à potentiel constant, 

 au début, la valeur de e (force contre-élec- 

 tro-motrice 'd'un élément) est de 1 volt 80 à 

 1 volt 85 ; elle s'élève rapidement à 2 volts 1. 

 de là à 2 volts 5 au moment où la charge est 

 maximum (courbe CC de la fig. 107), dans la- 



c 



\I?' 



tenif: 



Fig. 107. — Courbe de régime du voilage de charge 

 et de décharge d'un accumulateur. 



quelle les temps sont portés suivant o x et les 

 volts suivant o y); peu de temps après l'arrêt, 

 la batterie tombe entre 2 volts 2 à 2 volts 1 

 par élément. 



La charge à potentiel constant n'est em- 

 ployée que pour certaines applications (ma- 

 rine, voitures électriques), quand il faut l'ef- 

 fectuer en très peu de temps. Au début de 

 la charge l'intensité est élevée; elle diminue 

 au fur et à mesure que l'opération avance, 

 parce que la force contre-électro-motrice de 

 chaque élément augmente ; à la fin de la 

 charge l'intensité est égale à zéro, et la force 

 électro-motrice s'élève à 2 volts 3 ou 2 volts 4 

 par élément ; on arrête alors la charge si on 

 ne veut pas faire de saturation. — Pour l'ap- 

 plication deceprocédé on emploiedes dyna- 

 mos-compound dont on met, au début, î'en- 



R LES ACCUMULATEURS 



roulement série en court-circuit afin d'éviter 

 le renversement de polarité. 



Dans la pratique le courant à fournir à un 

 accu est indiqué par le constructeur sous la 

 dénomination de « Régime de charge : tant 

 d'ampères ; — l'accu doit être rechargé dès 

 qu'il ne marque plus que tant de volts ; — on 

 doit arrêter la charge dès que la tension 

 atteint tant de volts. — » 



On conçoit que ces chiffres varient d'un 

 modèle à l'autre, suivant le genre de fabri- 

 cation de l'accumulateur ; en tous cas il faut 

 suivre ces indications, qu'on réalise facile- 

 ment par la mano'uvre du rhéostat. 



11 est bon de recommander, dans nos 

 applications, l'emploi des shunt-dynamos 

 pour la charge des accumulateurs. 



La charge est terminée quand, après quel- 

 ques temps de bouillonnement du liquide, 

 de grosses bulles remontent à la surface de 

 l'électrolyte : il ne faut pas pousser trop loin 

 la charge. En pratique, pour des accumula- 

 teurs contenus dans des bacs en verre ou en 

 celluloïd, on se fie souvent à la coloration 

 des plaques : dans un accu bien chargé les 

 plaques positives 'sont d'un brun noir et les 

 plaques négatives d'un gris mat. 



Décharye des accumulateurs. — Au début 

 de la décharge on dispose de 2 volts 1 par 

 élément ; la force électro -motrice tombe ra- 

 pidement à 1 volt 93 (courbe D D' fig. 107), et 

 s'y maintient longtemps ; il convient d'arrêter 

 la décharge dès qu'on n'a plus que 1 volt 85 

 par élément ; dans cet état l'accu peut 

 rester quelque temps. Si la décharge a fait 

 tomber l'accu à 1 volt 80 par élément, ou en 

 dessous, il faut faire le plus vite possible une 

 nouvelle charge, même partielle ; sinon les 

 plaques se sulfatent. 



On constate] cette force électro-motrice à 

 l'aide du voltmètre et en divisant le chiffre 

 qu'il indique par le nombre d'éléments 

 (montés en tension) qui constituent la bat- 

 terie. Dans le cas d'une installation fixe on 

 vérifie isolément, d'une façon empirique, l'étal 

 de chaque élément en se basant sur l'éclai- 

 rement donné par une petite lampe à incan- 

 descence étalonnée à 3 volts et qu'on met en 

 relation momentanée avec l'élément à véri- 

 fier. On se sert également du densimètre : la 

 densité du liquide s'est abaissée de 1.20 

 à 1.15. 



Pour les accumulateurs logés dans des 

 cuves en verre ou en celluloïd, on se fie sou- 

 vent à la coloration des plaques : les posi- 

 tives prennent une teinte rougeâtre. 



11 ne faut jamais décharger à fond les accu- 



