JSOLATELHS DES LIGNES ELECTRIQUES 



625 



on le maintient avec les brins rf et d' qu'on 

 lord comme on le voit eu n, n' et en w. 



En courbes, le conducteur est appliqué 

 dans la gorge latérale b (fig. 92) ; on le fixe 



Fifr. M. — Mii'li' d'.ill:. h.' .l'un .-..n'iiinl^iir •^iir un isoIatiMir. 



par un til de cuivre, d'un millimètre et demi 

 de diamètre, serré dans la gorge, puis ses 

 deux extrémités libres sont tordues sur le 

 conducteur. 



Il y a de nouveaux modèles d'isolateurs 

 suisses (système Kiefer) dans lesquels le lil 

 est'serré dans la gorge de tête par deux coins 

 en bois bouilli dans l'huile de lin et un 

 tampon de caoutchouc; en section verticale, 

 la gorge est évidc'e en forme do T renversé, 

 et les coins sont ciiassés horiz'intalemenl l'un 

 vers l'autre. 



Pour les courants à basse tension on em- 

 ploie les isolateurs à simple ou à double 

 cloche A (fig. 9.'{); les isolateurs d'entrée de 



Fip. 03. — Co*.ipc d'un isolateur î'i simple cloche fA); — 

 Isolateur à œil l'H); — Isolateur d'onlri^e de poste & deux 

 tenons (C). 



poste sont analogues à la figure 9,'{-R, le con- 

 ducteur étant arrêté par YœU a ; on emploie 

 aussi les i'nlr>ws. de poste C à un ou à deux 

 tenons t, «'(lig.9;j) ; les entrées se coinplèti-nl 

 par les pi/ies dont nous parlerons plus loin. 

 Les isolateurs des courants à haute tension 



y.., '■, _ c.Mi.e .risolatcurs !i Ir |de .Im-he p.iur rourauts 

 :i haute tension. 



sont généralement à triph clocha, el la 



figure 9-4 donne en .\ la coupe d tin modèle 

 courant ; pour des cas spéciaux on utilise des 

 isolateurs à garde d'huile a ifig. 93), encore 

 appelés à bain d'huile, dont l'isolement est 

 meilleur que ceux à triple cloche. 



Pour les dieiations ou pour les extrémités 



l'iiï. ;5. 



Cinpc d'un isolateur à liain d'huile pour courants 

 à h iule tension. 



de la ligne on emploie ce (lu'on appelle les 

 isolateurs de coupure qui peuvent être consi- 

 dérés comme formés par 1 1 réunion de deux 

 isolateurs a et b (fig. 9i-B) superposés; chacun 

 d'eux, suivant la tension du courant, pou- 

 vant être à une, à deux ou à trois cloches 

 comme le montre la figure 9'i-B. 



La figure 9ti représente l'emploi d'un iso- 



P^^ 



Fi{^. t)G. — Montage d'un isolateur de coupure. 



lateur de coupure A sur la ligne C D, pour , 

 brancher les fils c et rf réunis par un inter- 

 rupteur ou un coupe-circuit. 



La figure 97 montre l'application de l'iso- 

 lateur de coupure A à l'extrémité d'une ligne 

 C c ; l'isolateur, qui sert ainsi d'anct, est 



1.,;^. ;,;, _ Mimlage il'un isolalenr 'i'arn'M . 



maintenu par un hauban h dont l'extrémité 

 est allaciiée à un poteau, fi un tronc d'arbre, 

 ou à une patte scellée dans un mur: la tension 

 supportée par le hauban h doil être pres- 

 qu'égale à celle du conducteur C. 



Suivant les cas, les ferrures qui supportent 

 les isolateurs en porcelaine ou en verre 

 alTeclenl diverses formes : on distingue 



