■i9Û 



NOTES SUR LiV DJSTRlIiLTIOX DE L'ÉLECTRICITÉ 



Eq résumé, c'estcesystème(Edison; Maxim; 

 Gravier, 1880; Hospitalier, 1880; Marcel Des- 

 prez, etc.) qu"il convient d'adopter dans nos 

 installalions agricoles pour la distribution de 

 l'énergie, soit aux réceptrices (1), soil aux 

 lampes à incandescence ; l'énergie est fournie 

 par les shunt ou les dynamoscompound. 



La distribution à pression constante s'ap- 

 plique aussi bien aux courants continus 

 qu'aux courants alternatifs. 



Il est à noter que. dans beaucoup de cas. 

 l'installation comprend plus de deux fils 

 principaux, ainsi que l'indiquent les ligures 

 i-S6 et 126. 



Dans la figure 125, représentant schémati- 

 quement l'accouplement de récepteurs en 

 tension-, il y a deux circuits: A, B... E, F et L, 

 H... J ; sur chaque circuit les récepteurs sont 

 montés en tension, mais les deux circuits 

 sont en dih-i vallon. 



Pour la figure 120 les récepteurs a, b... h, j 

 sont tous en dérivation ainsi que les trois 

 circuits a... d, e... h et 7. 



Il y a donc lieu d'appliquer, pour ces cir- 

 cuits en dérivation, ce qui a été indiqué pré- 

 cédemment au sujet de leur résistance totale 

 (Voir la note 1, page 789U 



Lorsque les diverses sections a d, e h... 

 (fig. 12G) sont très longues, on les relie en 

 différents points de leur parcours à la géné- 

 ratrice G, par des lils supplémentaires, appe- 

 lés feeders, destinés à maintenir aussi cons- 

 tante que possible la différence de potentiel 

 entre les diverses sections de distribution, 

 malgré la perle due à la résistance des con- 

 ducteurs. 



Distribution a plusieurs fils 

 (Courant continu). 



Quand la distance entre le point de pro- 

 duction de l'énergie et le centre d'utilisation 

 dépasse 1500 mètres environ, on est forcé 

 d'augmenter beaucoup le poids du cuivre des 

 lignes à deux lils, si l'on veut maintenir le 

 rendement élevé, afin que la perte R V ne 

 soit pas trop élevée (R étant la résistance de 

 la ligne et I l'intensité du courant qui la 

 parcourt). 



En cherchant à étendre le rayon d'action 

 des génératrices, ^ans immobiliser un capilal- 

 cuivre trop considérable, on fut conduit à 

 imaginer la distribution à plusieurs fils. 



(i; Pour les réceptrices, il y a lieu, dans la déter- 

 mination du voltage E de la génératrice, de tenir 

 compte de la force conlre-éleclro-molrice de la ou 

 des réceptrices intercalées dans le circuit. 



Pour diminuer la perte R T sans accroître 

 la section des conducteurs, on diminue l'in- 

 tensité I du courant en augmentant son vol- 

 tage E afin de conserver la même énergie 

 E I, c'est-à-dire le même nombre de watts à 

 débiter. 



L'usine génératrice comprend alors deux 

 dynamos semblables .\ et B dlg. 127) grou- 

 pées en tension. Des pôles extrêmes a et d 

 partent deux couducteurs principaux M et N, 

 et des pôles communs h et c, qui sont réunis, 

 un seul conducteur, dit de retour, fil neutre 

 ou fil de compensa lion, dont le diamètre est 

 faible et qui est généralement mis en rela- 

 tion avec la terre. Les avantages de ce sys- 

 tème, du à J. Hopkinson, sont les sui- 

 vants : Réduction du poids du cuivTe, parce 

 qu'il y a une plus grande différence de po- 

 tentiel entre les deux conducteurs extrêmes 

 M et N (cette différence est doublée) et par 

 suite une diminution correspoadante d'in- 

 tensité; — On peut employer des récepteurs 

 (notamment des lampesi à différence de po- 

 tentiel d'une valeur courante (110 yoUs), 

 bien que la distribution ait lieu à potentiel 

 élevé (220 volts dans notre exemple). 



Pour ce qui concerne le conducteur de re- 

 tour m (fig. 127), si les récepteurs /, /', /"...., 



— Princpc «l'une distribution a trois tiU 



étaient semblables et en même nombre sur 

 les deux ponts Mm et .N»j, son rôle serait nul 

 puisqu'il ne serait traversé par aucun cou- 

 rant; mais ce n'est pas le cas dans la pra- 

 tique bien que par une installation raison- 

 née on doit chercher à s'en rapprocher le 

 plus possible. 



Ce système de distribution à trois fils per- 

 met de réaliser une économie d'environ 

 50 0/0 de cuivre sur le système à deux fils et 

 à faible potentiel: il est surtout intéressant 

 pour les grandes distances et lorsqu'il y a 

 de nombreux récepteurs à alimenter. 



Remarquons dans la figure 127 qu'entre 

 les deux conducteurs extrêmes M et N, il y 

 a une différence de potentiel de 220 volts ; 

 cela permet d'employer des réceptrices R re- 

 liées à ces deux conducteurs; ainsi, la même 



