Einrichtungen zur Erzielung niederer Temperaturen usw. 125 



räume wurden mit Sägespänen (ebenso zweckmäßig dürfte Torfmull 

 sein) ausgestopft. Die Kiste wurde durch einen doppelwandigen mit 

 Filz abgedichteten Holzdeckel verschlossen. Von dem zweiten Zink- 

 zylijider führte ein Abflußrohr durch die Isoliermasse nach außen, 

 um die Schmelzwässer abzuführen. 



So einfach eine solche Einrichtung ist, so genügt sie doch für 

 viele vollständig. Nur ist es schwer, konstante Temperaturen zu er- 

 zielen, weil die Wirksamkeit der Kältemischung doch infolge der 

 ungenügenden Isolierung nur von kurzer Dauer ist. SelbstverständKch 

 ist sie von der Höhe der Außentemperatur abhängig, weshalb es sich 

 empfiehlt, den Ajiparat nur in kühlen Räumen aufzustellen. Aus 

 demselben Urunde empfiehlt es sich, Versuche mit niederer Tempe- 

 ratui- möglichst im Winter durchzuführen. 



Der Apparat versagt aber, wenn es sich darum handelt, Objekte 

 längere Zeit bei konstanten Temperaturen zu kühlen, oder wenn 

 größere Objekte z. B. Pflanzen in Töpfen usw., gekühlt werden sollen. 

 Wohl wäre es möglich, auch größere Räume durch Kältemischungen 

 zu kühlen, doch wachsen naturgemäß die Schwierigkeiten. Vor 

 allen Dingen werden solche Versuche zu teuer. 



Das Gefäß für die Kältemischung ist bei unserem Apparat 

 0,1 cbm groß, faßt also etwa 100 Liter Kältemischung, zu deren 

 Herstellung etwa 50 kg Kalziumchlorid und 30 kg Eis erforderlich 

 sind. 100 kg Kalziumchlorid kosten 10 M, 100 kg Eis 1 M, folglich 

 betragen die Unkosten für eine Füllung ohne Arbeitslöhne etwa 5,30 M. 

 Für andere Salze wurden nachstehende Preise für 100 kg bezahlt: 

 Kaliumnitrat 65 M, Natriumchlorid 5 M, Magnesiumchlorid 15 M, Ara- 

 moniumchlorid 65 M, Kalziumchlorid 10 M, Magnesium sulfat 9,75 M. 



Aus diesen Gründen ist man- auch in wissenschaftlichen Be- 

 trieben schon vielfach zur Aufstellung von Kältemaschinen über- 

 gegangen. Hier sind besonders zwei Systeme zu nennen: die Kalt- 

 luftmaschine und die Kaltdampfmaschine. In den Kaltluftmaschinen 

 wird Luft stark zusammengepreßt und die zusammengepreßte Luft 

 stark abgekühlt. Läßt man nun die zusammengepreßte Luft expan- 

 sieren, so nimmt sie aus ihrer Umgebung große Mengen von Wärme 

 auf. Wird Luft von 20 *^ unter Druck von einer Atmosphäre an- 

 gesaugt und auf 2,3 bezw. 4 Atmosphären verdichtet, so tritt eine 

 Temperaturerhöhung bis auf 85, 130 bezw. 165° ein. Wird nun 

 diese Luft auf -j- 30 " abgekühlt, so entstehen durch Expansionen 

 Temperaturen von — 25, — 35 bezw. — 70 ". Derartige Maschinen 

 arbeiten aber sehr unökonomisch, weil die geringe Wärmebindungs- 



