126 I^' Schander. 



fähigkeit der Luft die Bewältigung großer Luftmengen erfordert und 

 dementsprechend sehr große Maschinen benötigt werden. Die Wärme- 

 bindungsfähigkeit beträgt für 1 " C. nur 0,237 Wärmeeinheiten pro 

 1 kg oder 0,3 Wärmeeinheiten pro 1 cbm. Eine bedeutend günstigere 

 Wirkungsweise hat die Technik durch Konstruktion der Kalt- 

 dampfmaschinen erzielt. Es sind dies Maschinen, bei denen kon- 

 densierbare Dämpfe verwendet werden. Hier unterscheidet man 

 wiederum zwischen sog. Absorptionsmaschinen und Kompressions- 

 maschinen. Bei ersterer ist das Kältemedium Ammoniak. Das 

 Ammoniak wird aus einer wässerigen Lösung verdampft und oft noch 

 mit Hilfe einer Pumpe in einen Kondensor unter Zuhilfenahme von 

 Abkühlung verflüssigt. Aus dem Kondensor tritt das Ammoniak in 

 den Verdampfer, in dem es wieder gasförmig wird und infolgedessen 

 der Umgebung große Mengen von Wärme entzieht. Endlich wird 

 das Ammoniak wiederum durch Wasser absorbiert und der Prozeß 

 beginnt von neuem. Vielfach hat man auch das Wasser durch 

 Glyzerin ersetzt, weil das Glyzerin das SOOfache seines Volumens 

 an Ammoniak aufnimmt. Derartige Maschinen sind aber ebenfalls 

 unwirtschaftlich wegen ihres großen Dampf- und Kühlwasserverbrauchs; 

 zudem bedeutet der hohe Druck im Kondensor eine dauernde Gefahr 

 für das Arbeitspersonal. 



Vielfach hat man auch bei diesen Maschinen das Ammoniak 

 durch schweflige Säure ersetzt, bei welcher man als Absorption 

 flüssigen Oxalsäuren Äther verwendet. Dadurch kommt man mit 

 einem geringeren Druck im Kondensor aus, benötigt aber infolge der 

 geringen Verdampfungswärme der ÜO^ sehr große Dimensionen der 

 Maschine. 



Einen bedeutend günstigeren Nutzeffekt haben die sog. Kom- 

 pressionsmaschinen. Diese bestehen aus dem Kompressor, das 

 ist eine mit selbsttätigen Ventilen sersehene Luftpumpe, die durch 

 eine Druckleitung das Kältemedium in einen Kondensor drückt. 

 Dieser besteht aus einem Spiralrohrsystem, das von fließendem 

 und meist durch ein Rührwerk in Bewegung gehaltenem Kühl- 

 wasser umflossen ist. In diesem Kondensor wird das Kältemedium 

 dauernd gekühlt und verflüssigt. Der Kondensor wird durch ein 

 Regulierventil mit dem Verdampfer verbunden. Der Verdampfer 

 besteht wiederum aus einem Rohrsystem, das entweder direkt in den 

 zu kühlenden Raum eingeführt oder aber von einer Salzlösung um- 

 flossen wird. Das im Kondensor verflüssigte Kältemedium tritt durch 

 das Regulierventil in die luftleer gehaltenen Rohre des Verdampfers 



