Einrichtungen zur Erzielung niederer Temperaturen usw. 127 



und wird hier infolge des geringen Druckes dampfförmig. Durch die 

 Verdampfung des Kältemediums in dem Verdampfer wird der Um- 

 gebung wiederum Wärme entzogen. Wird durch den Verdampfer 

 eine Salzlösung abgekühlt, so kann diese Salzlösung an eine weiter 

 abgelegene Verwendungsstelle geführt werden- Der Verdampfer ist 

 nun weiterhin mit dem Kompressor verbunden, der dauernd den 

 Kälteträger ansaugt, um ihn wiederum dem Kondensor zuzuführen. 

 Es ist nun eine Hauptaufgabe der Bedienung, dafür zu sorgen, daß 

 das ganze System möglichst luftleer gehalten wird und mit Hilfe der 

 Regulierventile die richtige Druekverteilung im Kondensor und Ver- 

 dampfer eingehalten wird. 



Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, die Kältemaschinen 

 im einzelnen zu besprechen. Es gibt eine große Anzahl von Kon- 

 struktionen, die nach dem obigen Prinzip gebaut sind, im einzelnen 

 aber in der Verwendung des Materials, in der Anordnung der ein- 

 zelnen Teile usw. wesentliche Unterschiede erkennen lassen^). Man 

 wird sich natürlich in erster Linie auf die Angaben der Fabrik ver- 

 lassen müssen. Wichtig ist aber die Wahl des Kälteträgers. Zur 

 Verwendung kommen neben Wasserdampf, der unwirtschaftlich 

 arbeitet, Äther und Chlormethyl, welche wegen Feuergefährlichkeit 

 nicht in Frage kommen, hauptsächlich NH3, SO2 und CO2. 



Wichtig ist zunächst die Frage, in welcher Weise die Kälteträger 

 die Maschine angreifen. NH3, C0> und SO2 sind unter atmosphäri- 

 schem Drucke innerhalb weiter Temperaturgrenzen gasförmige Körper, 

 die sich in reinem Zustande gegen Gußeisen, Stahleisen und Schmiede- 

 eisen so gut wie gänzlich neutral verhalten. NH3 greift Metalle, 

 besonders Kupfer, nur bei Gegenwart von Sauerstoff bezw. Luft und 

 Wasser an. Geringe Mengen sind nicht bedenklich, doch läßt sich 

 ein vollkommener Abschluß nur schwer erreichen, da kleine Un- 

 dichtigkeiten nicht zu umgehen sind. Man siebt deshalb bei Am- 

 moniakmascliinen von der Verwendung des Kupfers für die Ver- 

 dampfungsschlangen und Kondensorschlagen nach Möglichkeit ganz 

 ab. Auch im übrigen ist es notwendig, daß das NH3 öfter geprüft 

 wird, da Unreinigkeiten und Wasser auch durch das Schmieröl bezw. 

 Kompressionsül dem Ammoniak mitgeteilt werden. Eine oft an- 



*) Zur weiteren Orientierung sind zu empfehlen: Lorenz, Dr. H. und 

 Heinel, Dr. Ing., Neuere Kältemaschinen (Oldenburgs techn. Handbibliothek 

 Bd. 1, Verlag von R. Oldenburg, München Berlin , 4. Aufl. 1909) und Stete- 

 feld, R.: Eis und Kälteerzeugungsmaschinen. Ein Kompendium der ge- 

 samten Kälteindustrie. Stuttgart, Max Waag, 1901. 



