128 K.- Schander. 



gegebene Explosionsgefahr bei NHs besteht nicht, da der für die 

 Explosion in Frage kommende H erst bei Glühhitze frei wird. 



CO2 greift im allgemeinen ebenfalls die Metallteile nicht an. 

 Grünhut hat aber nachgewiesen, daß einfach hergestelltes kohlen- 

 saures Eisen Eisenoxydh^drate sowie Chloride und Sulfate des Eisens 

 enthält. Da diese Verbindungen auf die Gegenwart von Salz- und 

 Schwefelsäure hinweisen, sind sie sehr gefährlich und ist es deshalb 

 zweckmäßig, nur natürliche Kohlensäure zur Füllung von Kälte- 

 maschinen zu verwenden. Der Zutritt der Luft ist nur dann be- 

 denklich, wenn gleichzeitig größere Mengen vorhanden sind. 



Reine flüssige SO2 greift in nachweisbarer Weise Eisen erst bei 

 96 '^ an. Solche hohen Temperaturen kommen aber im Betriebe 

 nicht vor. Praktisch hat sich die schweflige Säure auch in dieser 

 Beziehung ausgezeichnet bewährt, vor allen Dingen auch deshalb, 

 weil man bei ihr für den Verdampfer kupferne Röhren verwenden 

 kann. Dagegen ist bei Verwendung schwefliger Säure noch die 

 Giftigkeit der schwefligen Säure gegen Pflanzen in Betracht zu ziehen. 

 Selbst bei der größten Sorgfalt läßt es sich, besonders dann, wenn 

 die Maschine längere Zeit gestanden hat, nicht vermeiden, daß etwas 

 schweflige Säure in den Raum gelangt. Es ist daher darauf zu achten, 

 daß der Kältemaschinen -Kompressor, aus dem bei nicht ganz sach- 

 gemäßer Wartung SO2 entweichen kann, in einem besonderen Räume, 

 der von dem Kühlraume bezw. dem Räume, in dem der Kühlschrank 

 aufgestellt ist, abgeschlossen werden kann, zur Aufstellung gelangt. 

 In unserer Anlage ließ sich eine solche Aufstellung wegen Raum- 

 mangels leider nicht erreichen. 



Wir haben uns bei der Aufstellung einer Kältemaschine für eine 

 Schweflige Säure-Maschine der Firma A. Borsig in Tegel entschieden 

 und zwar haben wir Modell Nr. aufgestellt. Diesel l>e besteht aus 



1. Einem Kompressor stehender Bauart mit geräuschlos arbei- 

 tenden Klappenventilen. Patent Gutermuth. 



2. Einem Tauchkondensator mit rundem , schmiedeeisernem 

 Blechgefäß und Kupferschlangen. 



3. Einem Solekühler mit schmiedeeisernem, geschlossenem Blech- 

 gefäß mit Kupferschlangen und in den Kühlschrank eingebaut. 



4. Den Verbindungsleitungen für die schweflige Säure sowie der 

 notwendigen Isolierung derselben und der ersten Füllung 

 der Maschine mit wasserfreier schwefliger Säure sowie mit 

 Salz (Chlormagnesium). 



