CORRESPONDANCE 



4n 



vercle est suflisammeiit haut |ioiii' loger une 

 hausse de 15 cadres de 0'".33 de long sur 0™.14 de 

 haut intérieurement; cette hausse, pleine, peut 

 contenir de 20 k 22 kiloyr. de miel. Vous trou- 

 verez expliquées tout au long les raisons qui 

 militent en laveur de cette ruche dans \e. Journal 

 de r Aijrliuilnre w" l',i81, du 5 noveml.ire 1904, et 

 les indications pojr la construire, même Journal, 

 n"- 10',t3 et 1995, 2s janvier et 11 février 11)05. 

 Librairie agricole de la Maison rustique, 26, rue 

 •lacob, à Paris. 



Comme traité d'apiciiUure : La conduite du 

 Hacher, par Bertrand (pii.x : 2 fr. 50), vous donnera 

 toute satisfaction par sa clarté et sa concision. 



Pour vous procurer des abeilles, nous ]iouvons 

 vous indiquer comme se livrant exclusivement à 

 l'élevage pour la vente : M. Maurice Bellot, à 

 Chaource {Aube'. Si toutefois vous aviez dans 

 votre voisinage un apiculteur habile, il y 

 aurait avantage à vous adresser à lui pour 

 avoir des essaims précoces ou, ce qui serait plus 

 pratique, des ruches jeunes et bien populeuses; 

 ainsi vous auriez des abeilles habituées à votre 

 climat, vous éviteriez les aléas d'un long trans- 

 port et, ce qui n'est pas à dédaigner, votre four- 

 nisseur pourrait vous aider pour installer votre 

 rucher. Commencez par un petit nombre; trois 

 ou quatie ruches suflisent à un débutant. — 

 (H. A.) 



— X" 203 {Aisne). — • Voici les chiffres pra- 

 tiques que nous pouvons vous donner pour votre 

 avant-projet d'épuration d'eau d'égout par le 

 procédé biologique. 



Il s'agit de traiter par vingt-quatre heures 

 50 mètres cubes d'eau contenant toutes les eaux 

 ménagères et les matières fécales de la petite 

 agglomération (400 personnes) ; le débit maximum 

 par heure est évalué de 4 à 5 nièlres cubes à 

 certains moments de la journée. 



L'eau peut arriver par des tuyaux en grès, de 

 oo'.lu de diamèlre intérieur, dans un petit réser- 

 voir, d'un mètre de profondeur, garni d'uue 

 grille inclinée, dont les barreaux laissent entre 

 eux des vides de ()"".0o environ; l'eau, débar- 

 rassée des corps volumineux, passera dans un 

 bassin de dcpùt de 10 mètres de long sur 3 mètres 

 de largeur, avec un fond en pente allant jusqu'à 

 3 ou 4 mètres de profondeur; cinq ou six cloi- 

 sons transversales superficielles, plongeant d'en- 

 viron 0™.20 à 0™.30, couperont le courant su- 

 perficiel en facilitant le dépôt des boues qu'on 

 évacuera de temps à autre, tous les trois à quatre 

 mois par exemple. 



Lorsque l'eau reste environ deux heures dans 

 le bassin de dépôt, elle y abandonne de li5 à 

 7(1 0/0 des matières qu'elle tient en suspension. 



Le ^Itre bactérien doit avoir un volume d'en- 

 viron 100 mètres cubes (2 mètres cubes par mètre 

 cube d'eau d'égout à épurer par vingt-quatre 

 heures) ; on peut lui donner la forme d'un tronc 

 de cône, de 8 mètres de diamètre à la base, 

 (i™.50 de diamètre en haut et 3 mètres à 3"". 50 

 de hauteur; il peut être constitué par du coke 

 concassé, du mâchefer ou du sable ; des conduits 



en briques ou en tuiles, [losés sur la plaie-forme 

 cimentée, assureront le drainage de la masse 

 qui se rend dans une rigole annulaire. A un 

 mètre environ au-dessus de la base il est bon de 

 placer des caniveaux en briques ou en tuiles 

 aliri de faciliter la circulation de l'air à l'inté- 

 rieur du filtre. 



Le pourtour du filtre, ou l'aire latérale du 

 tronc de cône, peut être constitué par des bri- 

 ques posées à sec en laissant enlre elles de 

 grands vides, ou par du f;rillaf,'e ci fil de fer 

 galvanisé, à petites mailles destinées à retenir 

 la matière poreuse du filtre, coke ou mâchefer. 



Lin distributeur à bascule, de 300 à 400 litres, 

 reçoit les eaux du bassin de dépôt et, au mo- 

 ment où il bascule, il les envoie à des goulottes, 

 ou mieux k un tourniquet h^vdraulique qui 

 tourne au-dessus de la petite base du tronc de 

 cône du filtre; ce tourniquet assure uni' répar- 

 tition très uniforme de l'eau. 



L'eau qui s'échappe du filtre doi; être claire 

 et inodore, même pendant les mois les plus 

 chauds de l'année. 



Enfin il serait bon de disposer dune surface 

 cultivée sur laquelle on pourrait, suivant les be- 

 soins des plantes, utiliser une partie des eaux 

 avant leur entrée dans le bassin de dépôt : on 

 utiliserait ainsi l'eau d'égout en diminuant le 

 travail demandé au procédé biologique. — (.M.U.i 



— N» 6149 {Alg&rie). — Vous avez un puits 

 dans lequel le niveau de l'eau est à 25 mètres de 

 profondeur; le ['uits, très bien alimenté, est iné- 

 puisable. 



Vous comptez installer un moteur à gaz 

 pauvre, commandant par une courroie verticale 

 une pompe centrifuge jdacée au niveau de l'eau, 

 c'est-à-dire à 25 mètres de profondeur; la pompe 

 doit refouler 50 mètres cubes d'eau par heure, 

 destinée aux irrigations. 



l" Pour élever â 2'.'< mètres de hauteur 

 50 mètres cubes d'eau par heure, ou 14 litres 

 par seconde, il faut disposer sur l'arbre de la 

 pompe centrifuge d'une puissance de 14 chevaux- 

 vapeur. 



2° Une transmission par courroie verticale 

 est très mauvaise, car elle oblige à installer des 

 tendeurs qui absorbent souvent une force mo- 

 trice considérable; il est probable que la puis- 

 sance demandée au moteur sera de 20 chevaux- 

 vapeur. 



3" Une noria exigera bien moins de puissance 

 que la pompe centrifuge pour élever le même 

 volume d'eau à la même hauteur ; vous pourriez 

 faire faire une noria, bien construite, avec des 

 godets de 30 litres, ou monter sur le même arbre 

 deux norias ayant chacune des godets de 

 15 litres, et donner à la chaîne une vitesse de 

 0'".50 par seconde. — Mais vous n'indiquez pas le 

 diamètre du puits, qui ne peut peut-être pas 

 recevoir ces norias. — (M. K.) 



Nous prions nos abonnés de ne nous adressse-r 

 qu'une question à la fois. — Jioas ne pouvons pas 

 répondre à des questionnaires. 



