636 



INSÏAI.LATIUN.S KLliCTKIQUES AVEC MiK I.IN \ \ KM' 



INSTALLATIONS KLECTRIUIES AVEC Mol LIN A VLN'l 



VoiliV une question à laquelle on songe 

 bien peu en France: elle a été cependant 

 étudiée à maintes reprises dans le Journal 

 d'Agriculltiii' praii(/u>' depuis plus de vingt 

 ans et, pour les petites installations, mérite 

 tout autant rallenti.in que la commande des 

 machines électriques par les moteurs hydrau- 

 liques. 



Le vent n'est-il pas, comme l'eau, une 

 force absolument gratuite, et pour nos instal- 

 lations agricoles, ne présenle-l-il pas l'avan- 

 tage d'être abondant surtout en hiver, c'est- 

 à-dire à l'époque où la ferme a le plus besoin 

 d'écliiirage et de force. 



11 est bien évident que le vent est trop 

 capricieux pour que l'on puisse songer à 

 l'éclairage direct. 



Dans une installation d'élévation d'eau 

 par moulin à vent, on ne place pas les robi- 

 nets sur la tuyauterie de refoulement de la 

 pompe. On dirige toute l'eau dans un bassin 

 qui sert à la fois de réserve et à donner la 

 pression, 'et c'est de là que partent les cana- 

 lisations de disiribulion. La capacité du ré- 

 servoir est calculée pour faire face aux be- 

 soins de l'exploitation pendant les périodes 

 de temps calme où le moulin ne peut pas 

 tourner. 



L'installation électrique par moulin à vent 

 est en lous points comparable à celle d'élé- 

 vation d'eau. L'énergie fournie doit être 

 emmagasinée dans une batterie d'accumu- 

 lateurs telle que sa capacité soit suffisante 

 pour fournir l'éclairage et la force nécessaires 

 pendant les périodes de calme. La puissance 

 du moulin et la généralriee doiveni, bien 

 entendu, être en rapport avec celle batterie 

 dont l'importance pourra étie réduite en fai- 

 sant de l'éclairage à basse tension et en uti- 

 lisant les lampes à filaments métalliques, 

 qui consomment moins i|ue celles a lila- 

 ments de charbon. 



A ce point de vue. il n'y a donc pis de 

 difiicullés. Le point délicat est de concilier 

 la vitesse du moulin, qui est fonction de 

 celle du vent, etde ce fait parfaitement irrégu- 

 lière, avec les'exigeiices de la dynamo. 



Cette difliculté n'est pas insoluble. Le 

 problème n'est d'ailleurs pas neuf et les gé- 

 nt'ralriccs de nos trains de chemins de fer, 

 commandées directement par les essieux, ne 

 donnent-elles pas un voltage sensiblement 

 constant et très suffisant, malgré les varia- 

 tions de vitesse du train. Llles peuvent donc 

 s'appliquer à nos installations de moulins à 



vent. On peut d'ailleurs s'arranger pour que 

 la dynamo ne subisse pas brutalement les 

 emballemenlsou les ralentissements du mou- 

 lin, en interposant entre elle el l'arbre décom- 

 mande une courroie assez longue et conve- 

 nablement tendue pour permettre un certain 

 glissement au moment d(!s brusques varia- 

 tions de vitesse. Il ne reste plus qu'à placer 

 un clapet de retenue entre la génératrice et la 

 batterie pour éviter l'inversion du courant, 

 lorsque le voltage de la dynamo est inférieur 

 à celui des accus. C'est le rôle du conjonc- 

 leur-disjoncteur. 



Persuadé que des installations établies 

 avec soin sur ces bases ralionnelles devraient 

 donner salisfa:tion, et sans nous occuper de 

 celles qui existent à l'étranger, en Allemagne 

 et surtout en Danemark, où se trouvent les 

 célèbres moulins d'Askov et de l'Ecole supé- 

 rieure de Valle-Kilde Ile de Seeland), nous 

 avons recherché ce qui avait l)ien pu éli'e 

 fait en France. 



Nous y avons trouvé cinq installations 

 seulement sur les(iuelles il nous a été possible 

 de recueillir des renseignements suffisam- 

 ment complets, .Nous allons en faire un 

 compte-rendu en résumant les données qui 

 nous ont été si ^aimablement l't)urnies à leur 

 sujet. Ces renseignements conslituent donc 

 de véritables références. 



L'installai ion la plus ancienne que nous 

 connaissons en France a été efFectuée, à la 

 fin de 1002, chez M. le comte de la Hoche 

 Macé, au château de CoufTe, à CoulTé (Loire- 

 luFérieuri . 



Très amaleur île nouveautés el en particu- 

 lier d'élcctriciié, M. le conile de la lioclie 

 Macé avait, dès l'JUU, voulu faire des essais 

 a'éclairage, d'abord avec des piles sèches, 

 puis avec des [liles et des accus. Les résul- 

 tats furent médiocres et il reconnut qu'il 

 n'arriverait à rien dans cette voie. 



Comme il avait les accus, les fils conduc- 

 teuis, les appareils, etc., il cherchait le 

 moyen de les utiliser quand il lut un article 

 relatif à des installations de moulins à 

 vent pour la proiluction de l'électricité exis- 

 tant en .MIemagne sur les côtes de la mer du 

 Nord, Dès lors, il eul l'idée de tenter une 

 installation de ce genre. Il fil pari de ses 

 intentions au directeur de la Société élec- 

 lri(jue de l'Ouest qui, après élude du pro- 

 blème, voulut bien s'en charger. 



