l-ii 



APPAREIL A ACÉTYLÈNE 



et répondant bien aux liesoins des ex- 

 ploitations agricoles. 



Cet appareil, di'i à M. H. Corblin, ingé- 

 nieur-agronome à Château - du - Loir 

 (Sarlhe), tient peu de place, il est d'un 

 maniement facile et ne pre'sente aucun 

 danger d'explosion : 



L'appareil Corblin se compose : 

 1° D'une cuve de gazomètre A(fig.1 9 et 20) 

 contenant de l'eau; en hiver, pour éviter 

 la gelée, on additionne l'eau de carbonate 

 de soude du commerce (1 kilogr. carbo- 

 nate pour 15 litres d'eau) ou de sel ma- 



Fig. 19. — Vue générale de Tappareil Corblin 

 pour la production de l'acétylène. 



rin,dansuneproportion un peu moindre. 



2° D'une cloche ga/.ométre G au milieu 

 de laquelle se trouve uncylindreji ouvert 

 aux deux bouts; dans ce cylindre se 

 place le gazogène G. 



Sur le dôme de la cloche C est un tube 

 m de section rectangulaire qui plonge 

 dans un réservoir annulaire R. 



3° D'un gazogène formé d'un cylindre 

 à double paroi b, c, et d'une cloche-cou- 

 vercle G qui s'emboîte entre les deux pa- 

 rois i et c ; l'eau de la cuve, arrivant 



entre les pamis par les trous u, forme 

 automatiquement un joint hydraulique 



En (/ est le tube d'aliinenlation d'eau. 



Sur le couvercle est fixé un tube en fer 

 e courbé en U, dont la grande branche 

 porte à son extrémité un prolongement 

 disposé de telle sorte qu'en enfonçant 

 cette branche dans le gros tube m et en 

 plaçant la clavette u, le gaz s'échappe 

 sous la cloche-gazomètre, hors du tubee, 

 en se lavant dans le réservoir-annu- 

 laire R. 



Au départ, lorsque la cloche est en bas, 

 le réservoir R se remplit de l'eau de la 

 cuve et l'ensemble forme également un 

 joint hydraulique. 



Les boîtes B devant recevoir le carbure 

 de calcium, sont enhlées sur un tube g 

 qui porte à sa partie inférieure un disque 

 percé de trous et légèrement embouti. 

 Elles sont divisées en deux comparti- 

 ments, dont l'un est troué près du fond. 

 Quand on descend le système dans le ga- 

 zogène, le tube»/ entoure par conséquent 

 le tube d d'amenée de l'eau, et celle-ci 

 doit passer entre les deux tubes pour 

 venir baigner les boîtes en nappe ascen- 

 dante. 



La cloche C est guifiée par trois co- 

 lonnes /.' réunies par un fer en arc de 

 cercle ; la cuve A se termine à sa partie 

 supérieure par une collerette annulaire o; 

 le gaz sort de l'appareil par le tube DD' 

 qui se raccorde avec la canalisation t. En 

 S se trouve le robinet [)rincipal, et en h 

 robinet de purge. En //"est une sorte de 

 flotteur, ou pièce de rem|ilissage des- 

 tinée à réduire le plus possible la capacité 

 du gazogène au-dessus des boites B; 

 cette pièce, creuse, s'emboîte sur le tube 

 central g (qui est percé de trous à sa par- 

 tie supérieure) et se retire à l'aide de 

 deux poignées qu'on voit dans la 

 figure 20. 



Pour faire fonctionner l'appareil Cor- 

 blin, il suffit d'introduire le gazogène 

 dans le vide central du gazomètre, la 

 branche libre du tube en U plongeant 

 dans le tube m et de rapprocher cette 

 branche de la paroi de ce dernier pour 

 mettre la clavette v. 



Pour charger en quelque position que 

 la cloche se trouve, <m retire la clavette, 

 on dégage le tube et on sort le gazogène. 



La production automatique est assurée : 

 dès que l'eau, cherchant à prendre son 

 niveau dans le gazogène, pénètre par le 



