ECLAirsAGE PAR INCANDESCENCE 



'. Pour en conclure la puissance maximun 

 nécessaire au tableau de distribution, il faut 

 tenir compte d'une perte qui sera fixée au 

 maximum à o 00 entre le tableau et les 

 lampes ». 



Ce qui précède, donne par bougie : 



En pratique on compte sur une dépense 

 par heure de 3 à i watts par bougie ; elle 

 diminue à mesure que l'intensité de la lampe 

 augmente. 



Pour les calculs des conducteurs électri- 

 ques d'une installation nous donnerons les 

 indications générales suivantes relatives aux 

 lampes à incandescence de différentes mar- 

 ques courantes : 



COURANT 



40 



:;.oo 



;)!).6 4.00 



12 4.20 



;il 3.20 



;i3 3.30 



i à SO 3.3 h 



67.5 3.37 



82.5 3.30 



77 3.10 



i:;0 3.00 



1.50 3.0O 



On compte qu'une lampe à incandescence 

 de 16 bougies éclaire utilement une surface 

 de 8 à 10 mètres carrés. Un cheval-vapeur 

 fourni par la machine génératrice peut ali- 

 menter pratiquement : 



8 .-i 11 lamprs lie 16 iiciipifs, 

 13 à. 17 — (le Ul — 



et fournir une intensité lumineuse variant de 

 128 à 170 bougies. 



La durée d'une lampe, ou vie de la lampe, 

 dépasse souvent deux mille heures ; les lam- 

 pes bien fabriquées ont une vie moyenne 

 garantie de mille heures ; la durée varie avec 

 le régime auquel la lampe est soumise. 



Aux mines de houille de Cannock-Chase, 

 on fit en 1889 de nombreuses expériences sur 

 des lampes à incandescence (lampes Woo- 

 dhouse et Rawson de 20 bougies sous 

 80 volts). La durée moyenne, y compris les 



ruptures accidenlelles, fut de 2,000 heures 

 par lampe ; certaines lampes ont eu une durée 

 de 7,475 heures. 



Des expériences faites poui- constater la 

 dépense d'électricité nécessitée par les lampes 

 à incandescence suivant leur alimentation, 

 soit par des courants alternatifs, soit par 

 des courants continus, ont donné en moyenne 

 générale : 



Par bouyic. 



I>our Ifs rour.iiils altornatits. 3,0497 wntls. 

 l'tiiir 1rs cnuranls conliuus... 3,0490 — 



Les auteurs de ces expériences concluent, 

 que le rendement en lumière des lampes à 

 incandescence est le même, qu'elles soient 

 alimentées par des courants continus ou par 

 des courants alternatifs. 



Le pouvoir éclairant d'une lampe s'affai- 

 blit avec la durée de l'éclairage : une lampe 

 de It) bougies; après iOO heures d'allumage, 

 ne donne plus qu'un éclairement de 15 bou- 

 gies ; après 800 heures, elle ne fournit plus 

 que 13 à 13 bougies et demie, par suite du 

 noircissement de l'ampoule. 



On n'a donc aucun intérêt à prolonger la 

 vie d'une lampe, d'autant plus que la fabri- 

 cation livre aujourd'hui pour fr . 60 les lampes 

 de 16 bougies qui valaient autrefois 5 et 

 6 fr. pièce; actuellement on pousse beaucoup 

 les lampes économiques, auxquelles on de- 

 mande une durée de 250 à 500 heures seule- 

 ment, mais qui, par contre, consomment 

 moins d'énergie (un peu plus de 3 watts par 

 bougie au lieu de 4.5). 



A raison de fr. 50 le kilowatt-heure (1), 

 l'éclairage d'une heure, avec une lampe de 

 16 bougies consommant 3 watts et demi par 

 bougie-heure, soit 56 watts par heure, re- 

 vient à 0.028 (2). Si le kilowatt n'est payé que 



r Pi'i.r de Vénerqie électrique : Journal d'aqrieul- 

 liirr prali'iue, n" 44, 31 octobre 1901. — A Paris le 

 kilowatHieure varie de 0.85 à l.SO. 



(i) A Briançon, l'éclairage électrique est fourni à. 

 la ville par la Compagnie concessionnaire aux pri.x 

 suivants, par bougie et par an : 



3 IV. pour l'éclairase, (lu coucher du soleil 



à 10 lienrcs ilu soir. 



4 l'r. pour réclaira;;c, du couchei- du soleil 



fr. pou 



Dans 

 1,303 lai 

 meots 11 



r.Liaiiri.u il y avait, en 1S96' 

 'iilaiil 12,968 l'iougies; les bàti- 

 ji|ii\ lii ul, de leur côté, 661 lam- 

 i!r ,1, i4,s bougies. 

 uls que nous avons donnés rela- 

 iin centrale dWgnicourt et Se 

 mal d'ogricuUure pratique, oc 



