DES CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES 



777 



par mètre carré, en ayant le soin de forcer un 

 peu plus la dose sur les paities envahies par la 

 bruyère. Ce mélange doit revenir à iOO fr. envi- 

 ron par hectare. 



" Pareil inconvénient de bruyères renais- 

 santes s'est fréquemment produit chez moi, et 

 j'en ai eu raison par l'épandage de ce mélange, 

 qui brûle la bruyère et fera probablement sortir 

 les herbes désirées. 



" Il faut que le nitrate et le plâtre soient bien 

 écrasés et réduits à l'état de poudre impalpable 



— et brassés à la pelle trois ou quatre t'ois - 

 pour que le mélange soit parfait. 



» Mais avant de répandre ce mélange de ni- 

 trate et plâtre, il impoi te que votre correspondant 

 fasse faucher au ras du sol, avec une vieille 

 faux, toutes ces bruyères sans enlamer le sol, et 

 qu'il brûle sur place les bruyères sèches et 

 fauchées. 



« Si votre correspondant se décide à tenter cet 

 essai, je serais heureux d'en connaître plus tard 

 le résultat. « G. Cobmouls-Houlès. » 



DES CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES 



Réponse au n° 3698 (Seine-et-Marnk). 



Lorsqu'un courant traverse un conduc- 

 teur, ce dernier s'échaufie d'une quantité 

 qui dépend de la résistance présentée à 

 l'écoulement de l'éleclricilé. 



Celte action calorifique, qui est nuisible 

 aux conducteurs, est utilisée dans les fils de 

 sûreté qui doivent fondre et couper automa- 

 tiquement le circuit dès que l'intensité du 

 courant dépasse accidentellement la limite 

 fixée. 



Les conducteurs doivent donc avoir une 

 section suffisante qu'on calcule d'après le 

 nombre d'ampère? du courant à transporter. 

 En pratique on peut compter sur un débit de 

 2 à 3 ampères par millimètre carré, mais un 

 calcul exact (1) doit être fait dans chaque 

 cas particulier, suivant la longueur de la 

 ligne afin de choisir, parmi les cables de fa- 

 brication courante, celui qui répond le mieux 

 aux conditions du projet; pour les conduc- 

 teurs fins on peut atteindre A ampères pur 

 millimètre carré. 



Afin d'augmenter la résistance à la rupture 

 des conducteurs aériens destinés aux gran- 

 des portées, on a proposé en Amérique le 

 compound-wire constitué par une âme en 

 acier recouverte de cuivre. — Aujourd'hui 

 on emploie la disposition suivante plus éco- 



(1) Voici un exemple de calcul : on doit transmettre ; 

 21iilomètres le courant d'une dynamo de HO volts e 



de KO ampères ; en appliquant la formule I = - oi 



tire : 



Soit 1.1 ohm par kilom.; cela correspond à un câble 

 formé de 14 fils ;de 1.2 millimètre de diamètre pré- 

 sentant une section totale de 16 millimètres carrés; 



la densité du courant est (alors de -7 = 3.1 ampères 



par millimètre carré. 



mique:le conducteur en cuivre c (tîg. Li.5) est 

 soutenu de distance en distance, n )('..., par 

 un fil ou un câble en fils d'acier a a. Le câble 

 a a est isolé, ou bien on isole le fil c c par les 

 supports n ; la première disposition est plus 

 économique, car le fil a, participant à l'écou- 



par un cable en acier. 



lement de Féleclricité, permet de réduire la 

 section et le poids du fil c qu'il doit soutenir. 

 Les extrémités des conducteurs (fils ou 

 câbles) sont réunies par des manchons cylin- 

 driques; chaque fil est introduit dans le 

 manchon puis soudé ensuite avec lui (fig. 14()),, 



à moins qu'on ne le maintienne par des coins 

 ou des vis de pression. 



A la place des manchons, on fait souvent 

 des ligatures. 



La ligature anglaise, dile Briiania-Joinl 

 (fig. 147) s'opère en courbant en crochet l'ex- 



trémité de chaque fil et en les réunissant par 

 un autre fil fin, enroulé perpendiculairement 

 aux deux autres; avec celte disposition, le 

 contact des deux fils peut se faire sur la lon- 

 gueur qu'on désire pour assurer la communi- 

 cation. 



La torsade française (fig. 148) se fait en en- 

 roulant les deux fils en hélice. On emploie 



