DES CONDUCTEURS ÉLECTRIQl'ES 



aussi, mais plus rarement, la ligature espa- 

 gnole indiquée par la figure 149. 



Pour confectionner ces ligatures, les élec- 

 triciens se servent de pinces à mâchoires 

 analogues aux pinces plates. 



Le manchon de raccord de la Manufacture 

 parisienne d'appareillage électrique, repré- 

 senté parla ligure 150, est d'un emploi très 

 pratique. La pièce, en bronze étamé, com- 

 prend une partie cylindrique A pourvue 

 d'une fenêtre a et raccordée avec deux troncs 

 de cône b et c. Le conducteur /' est introduit 

 dans le manchon et on replie son extrémité 

 n en boucle, laquelle vient se serrer ensuite 

 dans la partie tronc-conique c comme cela 

 est indiquée en m. On peut d'ailleurs, parla 



fenêtre a, couler en A' de la soudure fondue 

 afin d'assurer les contacts; la section trans- 

 versale du manchon est toujours un peu plus 

 grande que la section du fil ou du câble / /', 

 ce qui permet de tendre la ligne sans crainte 

 de briser le raccord. 

 Les'conducteurs nus doivent être lixés par 



l'intermédiaire d'isolateurs; les conducteurs 

 aériens parcourus par des courants à haute 

 tension doivent être protégés aux traversées 

 des'routes et au voisinage des habitations. 

 (Règlement de février 1903. — Ministère du 

 Commerce, de l'Industrie, des Postes et des 

 Télégraphes). 



Dans les canalisations intérieures, les fils 

 de cuivre sont généralement recouverts d'un 

 corps isolant, mauvais conducteur de la cha- 



leur, puis protégés par une armature exté- 

 rieure. 



On peut adopter le conducteur composé 

 de la façon suivante : un toron de fils de 

 cuivre, recouvert de deux couches de gutta- 

 percha, avec interposition, entre ces deux 

 couches, d'un mastic appelé composition 

 Chatterton (1). L'àme ainsi constituée est 

 enfin recouverte d'un guipage en chanvre 

 goudronné préalablement trempé dans une 

 dissolution de sulfate de cuivre. 



Pour les canalisations souterraines, les 

 câbles isolés sont armés, c'est-à-dire garnis 

 d'un ruban d'acier protégé lui-même par une 

 enveloppe en chanvre goudronné (2). 



Les cables isolés doivent avoir une section 

 suffisante pour ne pas s'échauffer sensible- 

 ment, même avec un courant accidentelle- 

 ment trois fois plus intense que le courant 

 normal de l'installation. Pour ces câbles, la 

 densité du courant peut être fixée en am- 

 pères, par millimètre carré, à : 



•2.5 puui- les càlUes ayaiil ninins de 5 uiilliiiR-li'e^ 



carrés de section, 

 2.0 pour les cables ayant de 5 .'i ijO mitliiiirlies de 



section. 

 1,0 pour les ojldes de plus île IJO niilliiiièlirs de 



section. 



On cherche à ce que la perte de cliarge 

 entre les deux extrémités du câble ne dépasse 

 pas o du voltage dans l'ensemble de la 

 ligne ; en ne considérant que de petites instal- 

 lations celte perte peut s'abaisser à 2 0/0. 



Les ligatures des fils et des câbles sont re- 

 couvertes par un ruban caoutchouté ou sont 

 garnies de mastic Chatterton. 



En pratique on distingue les cables à isole- 

 ment fort et ceux à isolement moyen ; les pre- 

 miers peuvent se fixer sur de simples taquets 

 en bois; tandis que les seconds doivent être 

 posés sur des pièces en porcelaine. 



M.4\. RiNGELM.VNX. 



,P La composition Chatterton a la fcniiiule sui- 

 vante, en poids : 



Goudron de Stockholm •> 



Résine 2 



(iulta-peivlia 6 



Total 10 



(2) Dans les villes les conducteurs de haute ten- 

 sion sont concentriques, isolés, avec fil de retour; 

 leur fabrication doit être très soignée. Par suite de 

 leur prix élevé on ne peut les employer dans nos 

 installations agricoles. 



