56 AVERTISSEURS 



commencement d'un incendie, ce qui 

 permettrait d'enrayer le mal dans fon 

 germe et de réduire les avaries et les 

 pertes à leur minimum. 



Dans les bâtiments, on sera suffisam- 

 ment en sécurité en plaçant dans chaque 

 chambre, où des dangers d'incendie peu- 

 vent être à craindre, un avertisseur dit 

 le Canadien, fabriqué par M. Dion, de- 

 meurant, 63, rue de Rennes, à Paris. 



Cet appareil se compose : 



1" D'une bdîte cylindrique en fonte « 

 (fig. o) fermée par une plaque de cuivre 

 concave ù, dont le centre est traversé par 

 une pointe en argent d; les bords de la 

 plaque de cuivre b sont engagés à de- 

 meure dans les parois de la boîte a; 



2° D'une vis de réglage e, qui pénètre 

 dans la boîte par son fond ; 



Fig. 5. — Coupe de l'avertisseur d'incendie Dion. 



3° De deux bornes /"et /' montées aux 

 extrémités d'un diamètre de la botte et 

 communiquant, l'une f, avec la plaque 

 de cuivre 4, par l'intermédiaire de la boite 

 a, et l'autre /', grâce à la substance iso- 

 lante g, avec le ressort h prenant appui 

 sur la vis de réglage e. 



Une capsule en porcelaine i isole le 

 ressorte de la vis de réglage e. 



Cet avertisseur se fixe au plafond P 

 des locaux à préserver; ses bornes sont 

 reliées par des fils électriques n n' avec 

 une sonnerie placée dans la chambre 

 d'un employé. 



Lorsque la température des locaux 

 devient trop élevée, la plaque de cuivre 

 6, dont le rayon de courbure a diminué 

 sous l'action de la chaleur, établit le 

 contact avec le ressort k, et la sonnerie 

 se met en action. 



Au moyen de la vis c, on peut régler 

 l'instrument de manière à le faire fonc- 

 tionner à une température déterminée. 



Cet appareil de construction très 

 simple est sensible et semble pouvoir 



D'IN'CE.NDIE 



être employé avec avantage dans les 

 fermes et les établissements agricoles, 

 bien que son prix soit assez, élevé (^10 fr.) 

 et qu'il soit nécessaire d'en disposer plu- 

 sieurs dans les locaux spacieux tels que : 

 granges, écuries, etc. 



Une meule de gerbes de grandes 

 dimensions ne sera efficacement préser- 

 vée qu'autant que ces appareils seront 

 suffisamment rapprochés et placés à dif- 

 férentes hauteurs. 



Dans ce cas, il serait plus pratique et 

 plus économique d'avoir recours à ua 

 dispositif basé sur la dilatation d'un fil 

 de laiton qui parcourrait le local ou la 

 meule dans une ou plusieurs directions. 



Voici la disposition que l'on pourrait 

 adopter : 



Un fil de laiton a (fig. 6) de 10 mètres 

 de longueur, par exemple, solidement 

 attaché en A passe sur une poulie à 

 gorge B et est fortement tendu par un 

 poids G fixé à son extrémité. La partie 

 -4 « 



Fig. 6. — Principe d'un avertisseur d'incendie, 

 basé sur la diliitatiou d'un lll de laiton. 



BG du fil de laiton, maintenue dans une 

 position verticale par l'action du poids G 

 et par les poulies à gorge D et E qui em- 

 pêchent toute oscillation, porte une 

 bague m sur laquelle prend appui un 

 levier à branches inégales, PQ, dont la 

 plus grande OQ, fiexible dans la plus 

 grande partie de sa longueur, vient se 

 placer vis-à-vis d'une vis de réglage P 

 formant borne. Gelle-ci est reliée, ainsi 

 que le poids C, à une sonnerie électrique 

 par les fils n et n' . 



Lorsque la température s'est suffisam- 

 ment élevée, le fil de laiton se dilate, et le 

 poids C, se déplaçant de haut en bas, 

 entraîne la bague m dans son mouvement. 

 Le levier, obéissant au déplacement de la 

 bague m, vient appuyer, par sa grande 

 branche, contre la vis de réglage F, et le 



