FOSSE SEPTinUE 



niques ne devant pas occasionner de pres- 

 sion dans le système (1), on les laisse éva- 

 cuer par de petits tuyaux c, c', c" (fig. 131), 

 et, comme ces gaz sont méphitiques, on 

 raccorde ces tuyaux à une cheminée C dé- 

 bouchant au-dessus du niveau du faitage des 

 bâtiments voisins; si la fosse A B se trouvait 

 à une certaine distance dune maison, le 

 tuyau dil' serait souterrain jusqu'à la maison 

 où on le raccorderait avec un conduit (exlé- 

 rieur) C spécialement établi dans ce but. 



Ces tuyaux c, c', c", d'i' , C (lig. 131) peu- 

 vent être de très petit dinmètre, 2 ou 3 centi- 

 mètres par exemple. Comme ces tuyaux au- 

 ront une grande longueur relativement à 

 leur section, on n'a pas à redouter une rentrée 

 d'air dans la fosse, dont l'almosphère doit 

 être privée d'oxygène pour assurer 

 le travail des mioobes anaèrobies. 



Chaque citerne A et B fig. 131)est 

 pourvue d'un regard avec tampon 

 )•, r' étanche ; ces tampons sont 

 scellés avec du mortier m^iigre, du 

 plâtre ou de la terre glaise, afin 

 qu'on puisse, en cas de besoin, les 

 ouvrir sans délériorer l'ouvrage : ils 

 peuvent être recouveris de terre. 



Laconstruclion de ces citernes ne 

 présente rien de particulier; on doit 

 les traiter comme lesc//e/";/f.ç à jntrin 

 que nous éludions ailleurs avec dé- 

 tails (2) ; il nous suftit de rappeler 

 ici les principes suivants : 



Maçonneries étanches, liourdèes au 

 mortier de cliaux hydraulique ou mieux 

 de riment. 



Epaisseur des murs verticaux et du 

 fond, au moins O^ViS à O^.yO. 



Epaisseur des voûtes, au moins 0™.3O à 0"'.n:i. 



Anyles effacés par des arrondissements dp 

 0"'.2a de rayon; fond concave. 



ll-iuteiir sous clef d« cbajiie citerne, au moins 

 2 mètres. 



Ouvertures des tampons et de la cheminée c, t' 

 de raccordement (fig. 131) correspondante, 

 ) mètre sur O^.GU; la cheminée de raccorde- 

 ment ne doit pas, autant que possible, avoir plus 

 de l".aO de longueur. 



Ces citernes peuvent être construites eu moel- 

 lons, en briques ou eu ciment armé. 



Fja capacité de la citerne septique A 

 fig. 131) doit représenter au moins le vo- 

 lume maximum journalier des eaux rési- 

 dualres qu'on y envoie; mais l'on peut sans 



(1) Dans ses expériences, l'abbé M^iano a constaté 

 • |U'il n'y avait aucun défjagement de gaz occasionnant 

 une pri'sssion dans la fosse. 



(2) Aménagement des fumiers et des purin.s. 



aucun iiiconvêtiienl, cioyons-nous, lui don- 

 ner trois ou quatre fois ce volume. 



Les cilernes A et B (fig. 131) ont la même 

 hauteur, mais leur capacité est différente : la 

 surface de la section horizontale de la ci- 

 terne B peut être les 3o centièmes de celle de 

 la citerne .\; si l'on ajoutait une troisième 

 citerne, on lui donnerait comme surface de 

 section horizontale les 70 centièmes de celle 

 de la citerne B. 



Avant la mise erî service, il faut remplir 

 d'eau tout le système : le séparateur et les 

 fosses, jusqu'à ce qu'on voit un écoulement 

 par le tuyau 0' (lig. l.'il). 



Ces fosses l'oni-lionnent continuellement 



sans aucune surveillance et sans aucun ei. 

 tretien. 



Une de ces fosses, qui avait un service 

 chargé ininterrompu, fut ouverte après deux 

 années, dans le but de se rendre compte de 

 l'état des choses, et l'on constata ce qui suit : 



Le Ii(|uide contenu dans la fosse A 

 (fig. 131) était recouvert d'une couche m, 

 d'environ O^.^S d'épaisseur, de mousse com- 

 pacte en fermeiitation et contenant une mul- 

 titude grouillante de petits vers blancs. .\u- 

 dessus, les gaz et lient méphitiques; en des- 

 sous, le liquide était un peu coloré, et au 

 fond il y avait un léger dépAt de matières 

 minérales. 



Dans le second comparliment B (fig. 131,, 

 il n'y avait presque pas de gaz méphitiques; 

 une mousse d'un demi-centimètre environ 

 d'épaisseur surnageait sur le liquide clair, 

 presque inodore, à réaction alcaline, qui a pu 



