INSÏAI.LATlllNS KLECTRIQUES AVEC MOLLIN A VENT 



Quant aux agriculteurs, il leur reste à 

 mieux débattre encore les prix de vente et 

 obtenir dans l'aveuir une amélioiation en 

 rapport avec les frais de production. 



Ces améliorations étant réalisées, il peut y 

 avoir encore de beaux jours pour les culti- 

 vateurs de betterave à/ sucre en France. 

 Adrien Boitel, 



de vue de la récolte qui devrait être termmée 

 avant la période des pluies de la fin de l'au- 

 tomne, au grand profil des ouvriers, des 

 attelages et de la culture du blé. C'est dans 

 ce sens que les srleciionneuvs doivent diriger 

 tous leurs efforts, car une plante qui de- 

 mande au cultivateur tant de soins et de sa- 

 crifices doit remplir les] conditions les plus 

 parfaites pour assurer sa réussite. 



INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES AVEC MOULIN A VENT ^" 



En nous basant toujours sur l'ancienneté, 

 la seconde installation que nous trouvons a 

 été effectuée en iitUS 1906 chez M. Demimuid 

 de Beaulieu, à Pont-Aven (Finistère). La 

 partie électrique existait déjà en 1903. Le 

 moulin employé est un Idéal-Samson de 

 Pilter, de i"'>20 de diamètre, ayant par con- 

 séquent la même surface utile, et devant 

 produire la même puissance que celui de 

 .VI. le comte de la Roche-Macé. 



11 est monté sur un pylône en acier galva- 

 nisé de 15 mètres, surélevé sur maçonnerie, 

 ce qui donne à la roue une hauteur de 

 17 mètres environ. Il commande une dynamo 

 compound tournant à la vitesse moyenne de 

 'l 100 tours et donnant 10 ampère? sous 

 120 volts. La dynamo n'a jamais donné lieu 

 à aucun ennui, mais on a soin, par les vents 

 violents, de ne pas utiliser toute la vitesse et 

 même d'arrêter le travail pour éviter des 

 avaries au moulin; on n'attend pas que le 

 moulin fuie de lui-même la tempête. La 

 dynamo n'a donc jamais pu souffrir d'un 

 survoltage. 



Le travail utile, relevé au tableau de dis- 

 tribution, n'a jamais dépassé 2 chevaux 1/3 

 ou 2 chevaux 1/2 (12 ampères, 150 volls), 

 bien que théoriquement le moulin soit sus- 

 ceptible de fournir une puissance beaucoup 

 plus grande. La différence provient des 

 engrenages, courroies, rendement de la dy- 

 namo, perte dans la ligne. La dynamo; placée 

 près du moulin, est en efïet à 150 mètres du 

 tableau de distribution placé dans les com- 

 muns du château. Cette iquantité de travail 

 est du reste exceptionnelle; en général, elle 

 ne dépasse pas 2 chevaux, soit 10 ampères, 

 150 volts. Au-dessus, M. Oemimuid de Beau- 

 lieu estime qu'il peut y avoir.danger pour la 

 folidité du moulin, surtout par les vents 

 =\ord et .Nord-Ouest. Les vents réguliers 



du 17 



1) Voir le Journal d'Aç/i-icullure }>raliqve. n» 411 



nbre tSlO, page 636. 



sont Ouest et Sud-Ouest. Les vents Sud et 

 Sud-Est sont faibles, mais réguliers en été et 

 rares en hiver. 



La batterie d'accumulateurs comprend 

 60 éléments d'une capacité de 100 ampères- 

 heures. Pour éviter la sulfalation, on fait 

 rarement descendre le voltage au-dessous 

 de 2.3 volts ; la charge elle-même ne dépasse 

 pas 2.2 à 2.3 volts. 



Un conjoncteur-disjoncteur empêche l'in- 

 version du courant lorsque le voltage de la 

 dynamo est inférieur ù celui des accus; son 

 fonctionnement est parfait. 



L'éclairage est assuré par 120 lampes, dont 

 20 à 30 se trouvent allumées à la fois. La 

 durée peut .atteindre six heures en hiver et 

 trois à quatre heures en été. 



On emploie des lampes de 110 volts de 

 divers modèles, ordinaires à incandescence. 

 Tantale, Z ; leur lu te n si té varie de 5 à. 23 bou- 

 gies et la consommation moyenne est de 

 1/3 d'ampère (10 bougies à filament de char- 

 bon, 25 bougies à filament mélallique). La 

 consommation tolale atteint 15 à 20 ampères- 

 heures par jour. 



En dehors de l'éclairage, l'énergie élec- 

 trique n'esl utilisée que pour actionner des 

 pompes l'ieclriques ; mais, étant donné le 

 genre d'installation desréservoirs, on estime 

 qu'il n'y a pas lieu de faire entrer cetravail 

 en ligne de compte à cause de son irrégu- 

 larité. 



Par vent moyen, une durée de fonction- 

 nement de quatre heures est suffisante 

 pour produire l'électricité utilisée dans une 

 journée. 



Malgré la proximité de la mer. (ui observe 

 des périodes de calme qui peuvent atteindre 

 deux jours en hiver et huit jours en été.!ll 

 en est parfois résulté unauauque d'électri- 

 cité, mais la. dépense a toujours été .arrêtée 

 avant que les accumulateurs fussent^ tombés 

 à 1 volt 8. 



M. Demimuid de Beaulieu estime (|ui;. 



