INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES AVEC MOULIN A VEN'l 



contesterons pas ici l'action particulièrement 

 insecticide, par sa faible teneur et son prix 

 encore plus élevé, il nous paraît devoir être 

 l'objet des mêmes observations. Si nous lui 

 donnons une leneur moyenne de 3.'» 0/0, au 

 prix de 11 fr. 30 les 100 kilogr., le quintal de 

 soufre pur vaudra 40 fr. 20 au lieu de 

 17 fr. .50 et nécessitera la manipulation de 

 386 kilogr. de marchandise. « 



Après examen des cliilTres et des considé- 



rations qui précèdent, nous pouvons assurer 

 en toute franchise que, toitt en réunissant de 

 nombreuses qualités, le soufre sublimé reste 

 le plus eflicace et le plus économique. 



C'est bien là le cas de dire que ce qui quel- 

 quefois paraît cher est en réalité bon mar- 

 ché. 



TuKO Griffet, 



INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES AVEC MOULIN A VENT^ 



La troisième installation a été effectuée en 

 octobre l'JOÎ) par M. Renault, électricien à 

 Caen, chez M"" Douesnel, à Mondeville Cal- 

 vados . 



Elle comprend un moulin à vent, marque 

 '< Etoile » de Fischer, ayant 4°". 25 de diamètre 

 et une surface utile d'environ 10 mètres car- 

 rés; il est monté sur un pylône de 21 mètres 

 adossé à un Ijàtimenl. Un arbre vertical com- 

 mande par engrenage d'angle un arbre ho- 

 rizontal qui passe à l'intérieur du bâtiment à 

 la hauteur du premier étage. La dynamo 

 reçoit son mouvement de cet arbre par l'in- 

 termédiaire d'une courroie. L'ensemble est 

 calculé de telle façon que la dynamo fasse 

 24 tours par tour de roue du moulin. 



Cette installation est placée dans des con- 

 ditions très défavorables pour l'utilisation 

 du vent; ^il se produit, en etfel, des remous 

 dans tous les sens qui font pirouetter la roue 

 sur elle-même, surlout par les vents 0., 

 S.-S.-O. et S.-O. qui sont les plus fréquents. 

 On a attribué longtemps ce fait à un défaut 

 de construction du moulin; mais, en plaçant 

 une girouette à quelques mètres au-dessus 

 de la roue, on a dû se rendre compte que le 

 ventélait seul coupable. 



La dynamo bipolaire blindée est à enrou- 

 lement compound, llO-KîO volts et 10 am- 

 pères, soit environ 2 chevaux; elle tourne de 

 800 à 1 200 tours. M. Renault la considère 

 comme trop forte pour le moulin. 



Un conjoncteur-di.sjoncteur automatique 

 iHablit le courani (juand la dynamo arrive à 

 123 volts. Son fonctionnement laisse quelque 

 peu à désirer; il est assez long à enclancher 

 et à déclancher, de telle sorte qu'il y a un 

 peu de perte de courant au début. L'enclan- 

 chement à voilage fixe est aussi un défaut, 

 car les accus demandent un voltage d'autant 

 plus élevé que la charge arrive à sa fin. 



1 Voir le n» 4t; d 

 n» I du '■> janvier l'i 



novembre liHO, p. i;3ii, et 1 



L'appareil serait avanlageusement remplacé 

 par un modèle plus perfectionné. 



La batterie d'accumulateurs comprend 



02 éléments et a une capacité de 180 am- 

 pères-heures. Elle existait avant l'établisse- 

 ment du moulin et était actionnée par un 

 groupe électrogène de 10 chevaux (43 am- 

 pères, 160 volts) qui esl resté comme moteur 

 de secours. 



L'installation d'éclairage se compose d'en- 

 viron 120 lampes, dont 8 à 10 sont allumées 

 à la fois. Ces lampes de 110 volts sont de 

 marques très didércntes lilaments métal- 

 liques et filaments de charbon). On compte 



3 à 6 heures d'éclairage en hiver et 2 heures 

 en été. La consommation d'électricité est telle 

 qu'en hiver, avant l'installation du moulin, le 

 groupe fonctionnait tous les huit jours à 

 raison de 6 heures de maiche continue pour 

 charger la batterie, débit VO ampères, 120 X 

 160 volts : en été, il ne fonclionnail que tous 

 les 20 jours. 



Par vent moyen, on compte qu'il faut 

 6 heures de marche du moulin en hiver et 

 3 heures en été pour produire l'électricité 

 nécessaire à l'éclairage d'une journée. Depuis 

 que l'installation fonctionne, on a observé 

 '( à 5 périodes de calme de 6 jours, 23 à 30 de 



3 jours et une de 1 1 jours. Malgré cela, on n'a 

 eu à souffrir du manque d'électricité que 



4 fois pendant '< jours au maximum et en 

 été. On s'est alors servi de l'ancien groupe 

 électrogène pendant 2 heures chaque fois. 



L'installation en question a coulé o 500 fr. 

 Les frais d'entretien et de surveillance sont 

 très faibles. La salle où se trouve la dynamo, 

 leconjoncteur et la batterie d'accus est nor- 

 malement fermée à clef et l'on n'y va que 

 tous le« 13 jours pour graisser le moulin, 

 vérifier la marche de la dynamo et des accus. 



Il ressort des considérations ci-dessus que 

 l'installation en question manque d'homo- 

 généité. Elle possède tout d'abord une bat- 

 terie qui avait été élablie pour le groupe 



