INSTALLATIONS KLECTRIQLES AVEC MOULIN A VENI 



et présente en surface utile 12 mètres carrés; 

 il est monté sur un pylône de 15 mètres 

 et susceptible de donner une puissance 

 de 0.6 cheval par un vent de i mètres à la 

 seconde en tournant à 35 à iO tours à la 

 minute, de 1.75 cheval par un vent de 



6 mètres avec une vitesse de 45 à 50 tours et 

 de 3 chevaux par un vent de 8 à 10 mètres 

 avec une vitesse de 50 à 55 tours. 



Pour atténuer un peu les variations de 

 vitesse, la roue porte un système de régula- 

 teur automatique par un écran et un res- 

 sort à tension réglable. Cette disposiiion a 

 surtout pour but d'empêcher les emballe- 

 ments par vents violents. 



Le moulin commande une dynamo à enrou- 

 lements compound avec bobinage démagné- 

 tisant, pouvant tournera une vitesse variable 

 de 1 200 à 3 000 tours ; elle donne 15 ampères 

 sous 28 volts à 1 800 tours, vitesse à partir de 

 laquelle son voltage reste constant. 



La batterie d'accumulateurs se compose de 

 10 éléments Tudor d'une capacité de 90 am- 

 pères-heures. Nous retrouvons encore là, sur 

 le circuit dynamo et accumulateurs, un con- 

 joncleur-disjoncteur automatique très sen- 

 sible qui établit ou rompt automatiquement 

 la connexion selon quele courant produit par 

 la dynamo est supérieur en tension ou infé- 

 rieur à celui de la batterie ; c'est le clapet de 1 

 retenue que l'on pose sur le refoulement j 

 d'une pompe à un réservoir. 



L'énergie produite est utilisée : 



1» Pour l'éclairage ; 



2° Pour un transport de force. 



L'éclairage se compose de 20 lampes, dont 



7 à 8 se trouvent allumées à la fois; elles 

 sont allumées en moyenne 6 heures en hiver 

 et 3 heures en élé. Les lampes, de marque 

 Osram, sont des 10 et 15 bougies qui con- 

 somment un wall par bougie-heure. 



Le transptirl de force fait fonctionner une 

 pompe et un broyeur absorbant chacun en- 

 viron 1/2 cheval et marchant pendant trois 

 heures par jour. 



D'après les constatations que l'on a faites 

 depuis la mise en marche, six à huit heures 

 de fonctionnement en hiver et trois à quatre 

 heures en été suffisent^ par vent moyen, pour 

 produire l'électricité nécessaire dans une 

 journée. Les périodes de temps calme que 

 l'on observe dans la région, et pendant les- 

 quelles le moulin ne peut pas fonctionner, 

 n'excèdent pas un ou deux jours. La batterie 

 d'accumulateurs ayant élé calculée pour 

 constituer une réserve de quatre à cinq jours, 

 on ne s'est pas encore trouvé à court d'élec- 

 tricité et les observations météorologiques 



faites dans la région permettent d'espérer 

 que le fait ne se produira pas, ou tout au 

 moins sera exceptionnel. 



Celte installation entièrement posée a 

 coûté 3 200 fr. sans les lampes ; elle est d'un 

 fonctionnement absolument automatique et, 

 comme celles décrites précédemment, ne 

 nécessite pas de surveillance constante; on 

 visite le moulin de temps en temps, surtout 

 pour le graissage, et on en profite pour véri- 

 fier la marche de la dynamo et des accus. Les 

 frais qui en résultent se trouvent donc très 

 faibles. Comme amortissement on compte 

 10 0/0 pour les accus et 5 à 7 O/O pour le 

 reste de l'installation. 



Le fonctionnement est très satisfaisant et 

 n'a donné lieu, jusqu'à présent, à aucun 

 ennui. 



Voilà en somme une série d'installations 

 qui donnent toutes des résultats très réels, 

 bien que la plupart d'entre elles n'aient pas 

 fait l'objet d'un projet unique et manquent 

 par suite d'homogénéité. ÎVous avons vu que 

 le moulin à vent a souvent été adaplé à une 

 inslallalion électrique existante, que l'on n'a 

 pas modifiée pour une raison d'économie 

 bien compréhensible. Si nous ajoutons à cela 

 que les électriciens, qui ont été_chargés d'ins- 

 taller ces petites usines, ont dû se contenter 

 des machines et appareils qu'ils ont trouvés 

 dansl'industrie, lesquels n'ont pas été étudiés 

 et construils spécialement pour le but à 

 atteindre; que, d'autre part, ils ont marché 

 dans l'inconnu sans pouvoir profiter des 

 leçons de l'expérience, nous arrivons fatale- 

 ment à celte conclusion que ces installations 

 ne peuvent pas être parfaites. 



Les résultats qu'elles donnent constituent 

 donc un minimum qui sera sûrement dépassé 

 dans l'avenir. 



On établit d'ailleurs, maintenant, des mou- 

 lins de 6 à 8 mètres de diamètre qui ont une 

 puissance telle qu'ils peuvent non seulement 

 être utilisés pour l'éclairage, mais encore pour 

 actionner bon nombre d'instruments de la 

 ferme à l'aide de transports de force. 



Nous avons dit, au début, que l'utilisation 

 de l'énergie emmagasinée dans la batterie 

 d'accumulateurs ne présentait aucune diffi- 

 culté. Le seul point délicat est la détermina- 

 tion de la capacité de la batterie. 



Il impone, tout d'abord, d'établir d'une 

 façon précise quels sont les services que 

 devra rendre l'installaticm et quelle sera la 

 consommation d'électricité qui en résultera. 



Un second facteur essentiel est Ja connais- 



