I.a ina(;onnerie des puits doit toujours être 

 confectionnée avec des pierres non gélives, 

 assemblées au mortier de chaux hydrauli- 

 que. 



Lorsqu'on installe une naachine élévatoire 

 dans un ancienpuits,et surtout avec un mou- 



ria 



lin à venl,il faut au préalable- procéder à une 

 vérification complète, et au besoin à une ré- 

 fection de la maçonnerie. 



Nous savons qu'en Tunisie un vieux puits 

 soi-disant très solide, datant, croit-on, du 

 temps de l'occupation romaine, fut, sans 

 précautions, surmonté d'un moulin à vent; 

 un beau jour tout l'ensemble s'effondra. 

 En étudiant l'installation, nous avons été 

 amené à conclure qu'il est peu probable que 

 la cause de l'accident soit due aux légères 

 fuites des tuyaux de refoulement de la 

 pompe, si toutefois il y en avait eu à quel- 

 ques joints, mais bien au manque de solidité 

 de la maçonnerie, incapable de résister aux 

 ébranlements du pylône pendant les grands 

 vents, puis aux pressions exercées par le sol 

 rendu très humide à peu de distance de la 

 margelle par l'eau surabondante. 



Dans le plan vertical, on donne générale- 

 ment aux puits un profil rectiligne. Pour des 

 puits destinés aux besoins domestiques, 

 comme ceux qu'on voit près des maisons de 



garde-barrière des lignes de chemins de fer, 

 onrétrécitquelquefoisla cheminéeC(fig. lOfii 

 du puits, en laissant à la chambre d'eau E 

 un diamètre intérieur de 0"'.80 à 1 mètre; la 

 cheminée C a 0"'.60 à O'^-SO de diamètre dans 

 œuvre; la maçonnerie, souvent en briques, 

 s'élève à 0'".86 au-dessus du sol, oii elle est 

 arrasée parla margelle m, formée d'un certain 

 nombre de pierres de taille, de briques hour- 

 dées de ciment, ou d'une pièce en tonle. 



La disposition indiquée par la figure 106 

 nécessite des ouvriers adroits pour bien faire 

 la portion tronconique a raccordant la cham- 

 bre d'eau E avec la cheminée C. Pour la 

 plupart de nos applications, il est préférable 



d'adopter un profil uniforme sur toute la 

 hauteur, d'autant plus que le débit du puits 

 n'est presque pas influencé par le diamètre 

 de sa chambre d'eau. 



La muraille de la chambre d'eau K (fig. 106) 

 présente, de place en place, des vides, jours 

 ou barbacanes b, par lesquels l'eau peut péné- 

 trer. La chambre d'eau est quelquefois cons- 

 tituée par une caverne plus ou moins spa- 

 cieuse, qu'on a taillée dans le roc fissuré; 

 mais il est bon de bien vérifier les parois et 

 de murailler les portions qui ne donneraient 

 pas de grandes garanties de solidité. 

 (.4 suivre.) M.-vx Kingelmann. 



