LES VIDANGES D'APRÈS LE SYSTÈME MOURAS. 57 



un réservoir A en tôle galvanisée de forme cylindrique ou ellipsoïdale. 

 Celte caisse est hermétiquement close; sa longueur est de 'l".40, sa 

 largeur de (^".TO et sa hauteur de 2 mètres. Elle peut être posée 

 n'importe à quel endroit : à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitation, 

 au-dessus, au niveau ou au-dessous du sol, à la condition que le tuyau 

 d'évacuation C soit à la hauteur de la conduite des égouts. B est le 

 tuyau de chute, sur lequel on peut brancher les tuyaux d'eaux plu- 

 viales et ménagères. En C on voit le tuyau d'évacuation par oii 

 s'échappent les produits de la vidangeuse f le niveau des liquides de 

 l'intérieur ne s'élève jamais au-dessus de la limite inférieure du 

 coude du tuyau d'évacuation. 

 Ce tuyau d'évacuation plonge 

 dans l'intérieur de la vidan- 

 geuse d'une longueur qui va- 

 rie de D en D' suivant la sur- 

 face de la fosse et le nombre 

 des personnes que celle-ci doit 

 desservir. Par l'effet de la dis- 

 position de ces deux tuyaux de 

 chute et d'évacuation, l'appa- 

 reil étant une fois rem.pli d'eau, 

 quelques quantités de matiè- 

 res liquides ou solides qui en- 

 trent dans la vidangeuse, il 

 n'en sort jamais, par le tuyau 

 d'évacuation et en vertu de la 

 fermeture hermétique, qu'une 



égale quantité de liquide légèrement teinté, à peine odorant. 

 En E on -voit un tampon en cuivre à pas de vis de 0'".19 de diamètre 

 pour faciliter l'inspection de l'intérieur. Dans la partie inférieure il 

 peut se trouver aussi un trou d'homme pour l'entretien et l'inspection, 

 le nettoyage ou la réparation, si cela devenait jamais nécessaire. En F 

 on voit un robinet d'expérience permettant de constater la présence ou 

 l'absence des gaz. Au-dessous du tuyau d'évacuation, on peut dispo- 

 ser soit un récipient en tôle ou un simple tonneau fermé (fig. G), 

 muni d'un robinet par lequel on prendra les liquides destinés à l'irri- 

 gation des champs ou des jardins. Si l'on préfère, on peut adapter au 

 tuyau d'évacuation, un tuyau de petit diamètre et conduire les eaux 

 fécondantes dans un trou à fumier ou à purin, sur des terreaux en 

 décomposition, ou même directement par des rigoles d'irrigation tracées 

 dans les champs ou les jardins. 



On peut transformer, d'après le système Mouras, une ancienne fosse 

 ordinaire. Pour cela, il suffira (fig. 7) de curer entièrement la fosse; 

 de boucher le tuyau d'évent qui existe souvent à Paris et dans d'autres 

 grandes villes, puis d'établir les deux tuyaux de chute B et d'évacua- 

 tion D, comme nous venons de le dire pour la fosse neuve. Ensuite 

 on s'assurera de l'étanchéité de la fosse en la remplissant d'eau ; si le 

 niveau n'a pas baissé au bout d'un ou deux jours, elle sera, comme 

 l'autre, livrée au service. 



Les avantages de la vidangeuse Mouras sont les suivants, d'après 

 M. l'abbé Moigno : elle est absolument inodore, et rend toute infection 

 impossible; elle transforme tout ce qu'elle reçoit, excréments solides 



Fig. 6.— Vidangeuse munie d'un tonneau de décharere 



