178 LES CITERNES, 



de grumeaux, résultais qu'on n'obtient pas avec les eaux crues, séléni- 

 teuses ou calcaires. 



Quand on se trouve dans une situation où manque l'eau de source 

 et l'eau de rivière, on peut donc avoir une très bonne eau potable en 

 recueillant, au moyen de gouttières, l'eau de pluie tombée sur des 

 toitures en ardoise on en tuile. Au moyen de tuyaux convenablement 

 disposés cette eau est conduite dans des réservoirs ou citernes. 



On estime qu'en France il tombe en moyenne une quantité de pluie 

 égale à une couche de 60 centimètres d'épaisseur ou six hectolitres 

 par mètre carré. Toute l'eau tombée pouvant ne pas être recueillie, 

 on peut réduire à cinq hectolitres })ar mètre carré la quantité 

 d'eau de pluie utilisée. Une surface couverte et horizontale de cent 

 mètres carrés donnerait donc par an environ 50 mille litres 

 d'eau ou cinquante mètres cubes. On admet aussi que la contenance 

 d'une citerne doit représenter le quart environ du cube total de l'eau 

 tombée dans l'année. Pour cent mètres carrés de surface couverte il 

 faudrait donc une citerne de douze mètres cubes environ. Cette faible 

 surface couverte permettrait de fournir dix litres d'eau par jour à cinq 

 personnes ou cinq litres à dix personnes. 



Au moyen de ses citernes, construites avec un soin tout particulier, 

 la ville de Venise fournit, paraît-il, 16 litres d'eau par jour à chacun 

 de ses habitants. 



Les citernes et les réservoirs sont ordinairement construits en 

 maçonnerie de pierre ou de brique, avec mortier à chaux hydraulique 

 et enduit en ciment. Nous ne parlerons pas de ce genre de construc- 

 tion, qui, pour les réservoirs en l'air ou au-dessus du niveau du sol, 

 laisse souvent à désirer par le défaut de liaison du ciment avec la 

 pierre, sous l'influence des agents atmophériques. 



Nous nous proposons d'entretenir le lecteur au sujet d'un mode de 

 construction des citernes, et autres réservoirs, qui ne nous paraît pas 

 assez connu dans nos campagnes. Nous voulons parler du système de 

 construction avec fer et ciment imaginé depuis plusieurs années par 

 M. Monièr, cimentier à Paris. 



Parce système, le constructeur fait d'abord la carcasse du réservoir 

 en fer rond de grosseur variable selon la capacité à donner au réservoir, 

 de manière à former un treillage en fera mailles plus ou moins rappro- 

 chées. La carcasse ainsi faite est ensuite enduite en mortier de ciment, 

 de façon que la cloison n'a que quelques centimètres d'épaisseur tout 

 en ayant une grande solidité pour résister à la pression, aux chocs et 

 à l'action destructive des alternatives de gelée et de dégel. 



Il y a trois ans et à la suite d'une décision administrative prise sur 

 la proposition de l'ancien maire de Pontorson, l'estimable M. Le- 

 febvre, nous eûmes l'occasion de faire l'application de ce sys- 

 tème à l'Hopital-Hospice de Pontorson, où nous étions chargé de 

 la direction des cultures et des services économiques de cet établisse- 

 ment, comprenant une exploitation agricole de 92 hectares de terres, 

 et une population de cinq cents personnes à nourrir. 



Depuis un temps immémorial, à cet établissement on n'avait d'au- 

 tre eau potable que celle qu'on allait chercher à une distance assez 

 considérable pour occuper chaque jour, pendant quatre ou cinq heures 

 au moins, un cheval avec un tonneau, et au moins trois personnes 

 pour charger l'eau. 



