Lie JARDIN — LU (IIALFrAGE I)ES SEnnES 



141 



fage ne soient pas faits d'une seule pièce, à cause des 

 réparations éventuelles, mais bien à sections multiples, 

 et composés 

 d'éléments de 

 petites ilinion- 

 sions pour en 

 augmenler \:i 

 surface. 



On se sou- 

 cie égalomonl 

 peude la grille 

 tandis que 

 celle-ci doit 

 être de gran- 

 deur propor- 

 tionnée aux 

 quantités de 



diorc et dis[io: 



combustibles à brûler et présenter cette qualité, être 1 

 plus rapidement possible refroidie et cela dépend préei 

 sèment des proportions réser- 

 vées entre les pleins et les vides, 

 afin de faciliter le passage de 

 l'air entre les barreaux. En effet, 

 le refroidissement empêche la 

 formation du mâchefer, celui-ci 

 étant constitué par la refusion 

 de la cendre n'existe pas lorsque 

 la grille reste froide. Une telle 

 disposition supprime en même 

 temps une surveillance devenue 

 inutile, les coups de tisonniers 

 causes d'accidents ou l'utilisa- 

 tion de grilles mobiles. Les sys- 

 tèmes permettent à la fois le 

 refroidissement des grilles par 

 l'eau et par l'air, remplissent ces 

 conditions d'une façon parfaite 

 et présentent en même temps 

 l'avantage d'une très longue 

 durée. 



Les qualités que nous venons 

 d'énumérer sont précisément 

 réunies dans les chaudières du 

 système Strebel que MM. Duval 

 et fils ont installé dans leur éta- 

 blissement et dont le fonctionne- 

 ment leur donne pleine satisfac- 

 tion. 



Cette chaudière (fig. 88) (sys- 

 tème Strebel) (1) se compose selon 

 son importance, d'un nombre plus ou moins grand d'elc 

 ments en forme d'O (flg. 8'J), communiquant entre eux pai 

 lehautetparle bas seulement. Ces communications son 



(1) R. O. Meyer, constructeurs, Ci, rue de Provence, Paris. 



rendues parfaitement étanches au moyen do bagues 

 coniques pénétrant dans les éléments et serrées à la 

 presse hydraulique. 



A l'intérieur des éléments qui sont creux circule 

 l'eau, les gaz circulent entre chaque élément dans des 

 espaces K que ceux-ci laissent libres lors du montage 

 des chaudières, les gaz marchent dans le sens indiqué 

 sur la lig. 8'.) parles flèches. Il y a donc autant de lames 

 d'eau que do lames de gaz (fig. 91) les lames d'eau à 

 l'intérieur des éléments, les lames de gaz entre 2 élé- 

 ments qui se suivent. Les éléments de devant et de 

 derrière sont munis de portes pour le chargement et le 

 nettoyage. 



L'ensemble des éléments repose sur un socle en for 

 qui est percé de 2 portes placées l'une à droite, l'autre 

 à gauche (ce qui permet do tourner la chaudière comme 

 on veut) pour la raccorderau carneau de la cheminée. 



Chaque élément (fig. £0) forme un 

 tout complet: il porte une partie de 

 la grille venue de fonte avec lui, et 

 proportionnée :ï sa surface. De sorte 

 qu'on peut composer la chaudière 

 avec un nombre quelconque d'élé- 

 ments sans que les proportions 

 utiles et calculées pour un bon ren- 

 dement soient changées. Une expé- 

 ^ ^, y rience de longues années a prouvé 



ÉfifiaTS i)ue ces grilles ainsi conçues sont à 

 BgHJ[^/ ce [loint refroidies par l'eau qu'elles 

 ne peuvent subir aucune mauvaise 

 induence du feu, même après un 

 long fonctionnement forcé. En outre 

 elles augmentent l'effet du chauffage et empêchent la 

 formation de scories. 



Si l'on remarque que toutes les parois 

 sont verticales, on comprend que les 

 suies et poussières ne peuvent s'y atta- 



la grille. 



Fig. 



(petit 



Fig. 93. — Petite chaudière Strebel 

 en coupe longitudinale. 



cher. C'est ce qui explique que la chaudière est toujours 

 très propre et qu'il suffit d'y passer de temps à autre, 

 dans les carreaux, un simple goupillon en fils de fer 

 souples pour les avoir très nets, les parois intérieures 



