I. Der Stall in Rücksicht auf Bau und Einrichtung. 



323 



von durchschnittlich 500 kg ein Gesamtquerschnitt von 1000 qcm für 

 die Zuführungskanäle und ein ebensolcher für die Dunstschächte, 

 doch dürfte es empfehlenswert sein, den Zuführungskanälen etwas 

 mehr Gesamtquerschnitt zu geben , als dem Luftabfuhrschachte. Es 

 sind demnach vier Kanäle von je 14 , 20 oder 17 . 17 cm für die Zu- 

 fuhr und ein Dunstschacht von 30 . 30 cm für die Abfuhr erforderlich, 

 und zwar sind die Wandöfifnungen wechselseitig anzubringen. Dabei 



Fig. 184. Stallgrundriss für 20 Rinder mit Luftzufuhr unter den Gewölben und Entlüftung 

 durch zwei Dunstschlote. Die Wandöffnungen wechseln beiderseitig unter den Gewölben ab 

 und fehlen dort, wo Schlote vorhanden sind, aa Wandöffuungen , hh Schlote, cc Säulen, 



dd Türen. 



kann man der Billigkeit und Haltbarkeit wegen Hartglas- oder Draht- 

 glasfenster (s. S. 285) verwenden, die nicht zu öffnen sind. Indessen 

 ist eine solche Anlage aber deshalb nicht überall empfehlenswert, weil 

 die geöffneten Fenster und Türen im Hochsommer noch frische Luft 

 zuführen, wenn alle künstliche Ventilation versagt. Leicht zu öffnende 

 und gut schliessende Fenster werden die letztere deshalb niemals be- 

 einträchtigen, sie aber anderseits zu gewisser Zeit wirksam unterstützen. 

 Fig. 184 stellt den Grundriss eines Stalles für 20 Rinder mit 

 Kappengewölbe dar, in dem Wand- und De*ckenlüftung derart ver- 



