Sitzunir vnm 18. Miirz 191'.'. LIII 



Beide Gasgeneratorcu enthalten in ihrem oberen Teile, der an das Ventil 

 angeschlossen wird, einen mit Chlorcalcium gefüllten Beliälter C zur Trocknung 

 des Gases. 



Ausser diesen eine Moore-Rölirenlampe charakterisierenden Teilen ist an 

 ihr noch bemerkenswert die Strom/.uluhrung. Sic besteht aus Kohlcnzylindern, 

 die in die erweiterten Köhrenenden eingesetzt sind und ihre leitende Verbindung 

 durch eine Anzahl in die Glaswandung eingeschmolzener Platindrilhtc erhalten. 

 Bemerkenswert ist ferner der sog. Sandwiderstand, der es ermöglicht, die 

 Speisung der beiden unter entgegengesetzter Polarität stehenden Röhrenenden 

 von einem einzigen Gasgenerator aus mit einem einzigen Ventil vorzunehmen. 

 Der Sandwiderstand ist ein mit Quarzsand gefülltes Glasrohr. Der Sand lässt 

 das Gas durchströmen, verhindert aber, dass es leitend wird. 



Die eigentliche Röhrenlampe besteht aus einem in beliebiger Foi'm ge- 

 bogenen Glasrohr aus gewöhnlichem Glas von ca. 40 mm Lichtweite. Die Länge 

 der Röhre wird je nach der Grösse des zu beleuchtenden Raumes und der 

 gewünschten Lichtstärke gewählt. 



Die zum Betriebe der Rölirenlampen angewendeten Spannungen können 

 aus folgenden Beispielen entnommen werden: 



10 m Rohrliinge erfordern ca. 7000 Volt 

 15 . . , . 8500 , 



25 , , , , 11500 , 



35 , , , , 15000 , 



Trotzdem diese Spannungen hoch sind, so bieten dieselben dennoch keinerlei 

 Schwierigkeiten oder Unbcciuenilichkeiten im Betriebe, da in einer fertigen 

 Anlage die unter hoher Spannung stehenden Teile unzugänglich sind. Dort, 

 wo die Röhrenlampe den Apparatkasten verlässt, kann sie gefahrlos berührt 

 werden. 



Zur Erzeugung der hohen Spannung dient ein Transformator. Der Strom 

 für den Betrieb einer Moore-Röhreulampe kann also ein beliebig niedrig ge- 

 spannter Wechselstrom sein. Gewöhnlich wird der Transformator zusammen 

 mit den Elektroden, dem Regulierventil und dem Gasgenerator in einem Kasten 

 untergebracht. Einen Kasten, der für Demonstrationszwecke hergestellt wurde, 

 zeigt Fig. 6. Er trägt die Messinstrumente zur Kontrolle der von der Röhren- 

 lampe beanspruchten elektrischen Energie. 



Zum Betriebe der Moore-Röhrenlampe kann Ein- und Mchrphasen- 

 Wechselstrom verwendet werden. Die folgenden schematischen Darstellungen 

 geben über die Schaltungsweise bei den verschiedenen Stromarten Aufschluss. 



Fig. 7 stellt das Schema einer Einphasen-Röhrenlampe dar. Die Lampe 

 besteht liier aus einer einzigen Röhre. Übersteigt die Rohrlänge einen ge- 

 wissen Betrag, beispielsweise 40 m, so emplichlt es sich, an jenen Pol des 

 Transformators eine Röhre anzuschliessen und die einen Röhrenenden, wie in 

 Fig. 8 angegeben, zu erden; in diesem Falle ist es dann auch zweckmässig, die 

 Mitte des Transformators zu erden. Die zwei Röhren der beiden Pole können 

 an beiden Enden Speise-Vorrichtungen erhalten. 



In Fig. Ö ist schematisch eine Zweiphasen -Anlage, in Fig. 10 eine Drei- 

 phusen-Aulage mit drei Elektroden und in Fig. 11 eine Dreiphasen-Anlage mit 

 seciis Elektroden dargestellt. 



In allen diesen Schemata bezeichnet T den Transformator, D die Drossel- 

 spule, die, ähnlich wie bei Bogenlampen der Vorschaltwiderstand, als 



