356 LE JOURNAL DES ORCHIDEES 



Ce n'est pas tout encore ; l'eau qui se trouve dans les parois et les tubes de 

 la chaudière, de même que celle des tuyaux qui chauffent les serres, dépose des 

 boues de toutes espèces, lesquelles, ramenées par le courant, viennent s'accu- 

 muler ou s'incruster dans le bas de la caisse métallique. On a ménagé, aux 

 angles inférieurs de la « Marloienne, » des ouvertures spéciales destinées au 

 nettoyage intéri-eur de la chaudière. Ces autoclaves sont bouchées par des obtu- 

 rateurs maintenus par une vis à écrou. 



Lorsqu'on veut enlever les dépôts qui peuvent se trouver accumulés, il suffit 

 de fermer les vannes des tuyaux de départ et de retour; puis on laisse écouler 

 l'eau contenue dans la chaudière, et on ouvre les autoclaves. Au moyen d'une 

 petite lampe à réflecteur, on examine l'intérieur et on le nettoie facilement. 

 Puis on remet les obturateurs en place, on rouvre les vannes et on remplit 

 les tuyaux. 



De plus, afin d'éviter ces dépôts, des purgeurs spéciaux brevetés sont adaptés 

 aux tuyaux de retour, à l'endroit où ils vont se relier à la chaudière. Ce sont 

 des espèces de poches pratiquées dans les tuyaux de retour et où les matières 

 suspendues dans l'eau vont se déposer. Ces poches sont pourvues à leur partie 

 inférieure d'un robinet par où on fait évacuer le dépôt de temps en temps. 



* 

 * * 



En cas- d'accident, rien n'est plus simple encore que de remplacer les 

 tuyaux. Il suiTfit de dévisser les boulons qui maintiennent les deux grandes 

 plaques latérales de la caisse métallique. On commencera naturellement par 

 fermer les vannes et vider la chaudière comme je l'ai indiqué ci-dessus. Il ne 

 reste plus alors qu'à enlever un écrou à chaque extrémité du tuyau, à retirer 

 celui-ci, à le remplacer par un autre et à replacer les écrous. On reboulonne la 

 chaudière et on la remplit. C'est un travail d'une heure à peine. 



Quant aux tuyaux intérieurs où passe la fumée, et qui débouchent dans les 

 deux chambres latérales, ils sont encore plus faciles à remplacer, puisqu'on 

 peut atteindre directement leurs écrous en ouvrant les portes de ces chambres. 

 On n'a donc qu'à vider la chaudière, à dévisser les écrous, à changer le tuyau 

 endommagé, à en glisser un autre et à replacer les écrous. 



* * 



L'économie de combustible obtenue n'a pas besoin d'être longuement dé- 

 montrée. Toute la chaleur produite étant utilisée, on obtient deux fois plus 

 d'effet, avec la même quantité de charbon, de qualité même inférieure, des 



