I er JUIN 1895 91 



le thermomètre atteint ce degré, le courant s'établit et fait fonctionner la 

 sonnerie. 



Il va sans dire que l'on peut établir cette sonnerie à tel endroit qu'on veut, 

 et ce sera en général dans la chambre du jardinier, du chauffeur ou de l'ama- 

 teur même. On est ainsi prévenu lorsqu'il est nécessaire de fermer une vanne, 

 ou d'activer le chauffage, ou de rallumer un foyer qui s'est éteint. 



C'est surtout pour la nuit que ces appareils rendent de grands services, car 

 une fois qu'ils sont installés dans les serres, on peut dormir tranquille, certain 

 d'être averti s'il se passe quelque chose d'anormal. 



Il existe aussi des dispositions différentes, dans lesquelles est utilisé l'appa- 

 reil thermo-électrique dont le principe est dû à Melloni ; on sait qu'il s'établit 

 dans cet appareil un courant électrique dès que la température s'élève, et l'on 

 peut obtenir une délicatesse plus ou moins grande, de façon à signaler même 

 une très légère élévation. 



Passons au second appareil, celui destiné à régler l'arrivée du gaz lorsqu'il 

 est utilisé pour le chauffage du thermosiphon. 



Le dispositif adopté le plus souvent en pareil cas peut être décrit comme un 

 thermomètre surmonté d'une petite cuvette ouverte, sur laquelle nage un 

 flotteur. Selon que la dilatation du liquide, produite par la chaleur, fait monter 

 ou baisser la surface dans la cuvette, le flotteur monte ou descend aussi, et ses 

 mouvements ont pour effet d'augmenter ou de diminuer l'ouverture d'un robinet 

 placé sur le parcours du tuyau à gaz; pour cela, le flotteur est relié à un bras 

 de levier qui s'articule avec le robineti 



On conçoit qu'il est facile de régler l'appareil de façon à laisser la tempéra- 

 ture s'élever jusqu'à tel ou tel degré. Il suffit pour cela de faire varier la lon- 

 gueur du bras du levier, ou de le fixer à un niveau plus ou moins haut sur le 

 flotteur. 



Le liquide qui convient le mieux pour remplir cette espèce de thermomètre 

 est le mercure, d'abord parce qu'il ne s'évapore pas et garde un niveau 

 constant, et aussi parce que sa densité étant très grande, on peut y faire 

 surnager un flotteur assez lourd, et l'on obtient une poussée très forte qui fait 

 manœuvrer très facilement le levier et le robinet. 



Il est évident que là aussi, l'on peut employer l'électricité, de façon à obtenir 

 le même résultat. Cette fée bienfaisante et toute puissante se prête à des utili- 

 sations infiniment variées, et devra jouer dans l'avenir un rôle immense dans 

 toute l'organisation de la vie matérielle de l'homme. Pour nous en tenir aux 



