LTON-HORTICOLE 



391 



et expérimenter une nouvelle chaudière- 

 therniosyphon qu'il vient de placer à l'Eta- 

 blissement horticole de M. B. Comte, à 

 Lvon-Vaise. 



Cette commission composée de MM. Beur- 

 rier (Jean), Labruvère, Musset, Rozaiii, 

 Stingue et de votre serviteur, s'est réunie 

 le 7 septembre pour voir fonctionner ce 

 nouveau thermo&jphon ; elle a décidé 

 ensuite de faire une deuxième expérience 

 qui a été fixée au premier octobre ; la 

 comaiission a assisté à ces deux réunions à 

 l'exception de M. Labruyère qui n'était pas 

 à la première et de M. Musset qui n'assis- 

 tait pas à la seconde. 



La nouvelle chaudière est horizontale, 

 de forme rectangulaire, avec bouilleur 

 double à l'intérieur et bouilleur simple à 

 l'extérieur, elle est construite en tôle 

 d'acier de sept millimètres d'épaisseur pour 

 la partie intérieure et la partie inférieure 

 de l'extérieur, et de cinq millimètres jiour 

 la partie supérieure extérieure et pèse 

 920 kilos. 



Ses dimensions sont: 1 "' 90 de long, 

 0'" 75 de large et 1 '" 25 de haut, non com- 

 pris le cendrier construit en maçonnerie ; 

 le bouilleur à l'intérieur est placé près de 

 la partie supérieure, il a 1 " 80 de long, 

 0" 30 de diamètre, à double parois distantes 

 de trois centimètres ; au-dessus de la chau- 

 dière un autre bouilleur de même dimen- 

 sion placé horizontalement et adhérent à la 

 chaudière, à l'extrémité duquel est placé la 

 cheminée du coté opposé au foyer. La grille 

 du foyer de 0"" 75 de long sur 0"' 65 de 

 large est composée de barreaux en fonte 

 de un centimètre de large avec le même 

 intervalle, ce qui ne permet le passage que 

 des cendres fines ; à l'extrémité de la grille 

 se trouve placé un autel en fonte creux 

 contenant de l'eau, communiquant avec la 

 chaudière et pouvant se démonter facile- 



ment. Derrière le cendrier est placé un 

 tampon de 0"'40 carré, permettant à un 

 homme de visiter tous les points de la 

 chaudière. 



La flamme, en s'élevant, commence à 

 chauffer l'autel et l'extérieur du bouilleur 

 jusqu'à son extrémité où elle passe à l'inté- 

 rieur pour venir contourner au-dessus du 

 foyer, où elle entre dans le bouilleur supé- 

 rieur au bout de laquelle elle s'échappe par 

 la cheminée après avoir fait un parcours de 

 six mètres de longueur et avoir chaufte une 

 surface de dix mètres carrés. 



Elle chauffe actuellement, à l'Etablisse- 

 merit de M. B. Comte, trois grandes serres 

 et six lignes de bâches avec 452 mètres de 

 tuyaux ; elle contient environ 30J litres, 

 ajoutés à la capacité des tuyaux, représen- 

 tant plus deS.UOO litres d'eau. 



A la première visite, le 7 septembre, elle 

 a été allumée en présence de la commission 

 et après une heure de chauffage, non-seu- 

 lement la circulation était partout établie, 

 mais l'eau avait 40 degrés à la rentrée; le 

 chauffageacontinué une demi-heure et l'eau 

 a dépassé 50 degrés à la rentrée ; le feu 

 étant en pleine activité a été couvert avec 

 des escarbilles et le registre aux trois 

 quarts fermé; huit heures après le feu 

 n'était pas éteint et l'eau était encore 

 chaude. Pour cette expérience qui a duré 

 de 9 h. 35 à 11 h. 5, il a été employé envi- 

 ron 30 à 35 kilos d'agglomérés Villebœut. 



La commission ayant manifesté à M. Bre- 

 vet le désir de faire une deuxième expé- 

 rience pour avoir des résultats plus précis, 

 M. Brevet a accepté et la nouvelle réunion 

 a été fixée, de concert avec M. B. Comte, 

 au premier octobre. 



Cette seconde expérience, commencée à 

 trois heures jusqu'à six heures, a donné les 

 résultats suivants, avec 50 kilos d'agglo- 

 mérés Villebœuf, estimé 1 fr. 50. 



