— 525 — 



de bonne distribution qui sont du ressort de l'ingé- 

 nieur. Je désire encore moins vous mettre en défiance 

 contre l'usage d'un produit devenu indispensable, en 

 insistant sur les procédés de contrôle employés dans 

 beaucoup de villes^ par des municipalités soucieuses 

 de la santé des citoyens et du bon éclairage de la 

 voie publique. Je vais seulement appeler quelques 

 instants votre attention sur des phénomènes qui 

 relèvent de la physique seule et qui trouvent leur 

 explication dans les lois de l'équilibre des fluides. 



Supposons que dans une distribution ordinaire de 

 gaz pour une maison, un magasin ou une usine, 

 alors que plusieurs becs sont allumés, on vienne à 

 fermer le robinet du compteur : après une diminution 

 générale graduelle, l'extinction ne se produira pas 

 pour toutes les flammes. Celle qui est située au 

 niveau le plus élevé continuera à brtàlcr d'une 

 manière bien nette et bien visible, pendant une durée 

 de cinq, dix, vingt minutes et plus, suivant la gran- 

 deur du volume que représentent les tuyaux de 

 distribution. 



Que se passe-t-il quand le compteur vient d'être 

 fermé? Les tuyaux restent alors remplis, sans excès 

 de pression, d'un gaz que sa faible densité, 0,6 en- 

 viron, fait utiliser, comme on sait, pour donner leur 

 force ascensionnelle aux aérostats. Les choses sont 

 donc, pour prendre un exemple plus palpable, dans 

 le môme état que si notre système de tuyaux rempli 

 d'huile était complètement immergé dans l'eau. Le 

 fluide le plus dense, rentrant par les ouvertures 

 inférieures oii la dilîérence de pression a une plus 

 grande valeur, doit refouler vers l'ouverture la plus 



