— 526 - 



élevée le fluide le plus léger. La durée de l'écoule- 

 ment devra évidemment dépendre de la quantité de 

 ce dernier fluide. 



De là ressort un moyen commode et pratique de 

 s'assurer du bon état d'une installation et de vérifier 

 au moment opportun que tous les robinets ont bien 

 été fermés. Je conseillerais d'établir près du comp- 

 teur et au niveau le plus élevé, un bec témoin qu'on 

 laisserait à dessein ouvert après la fermeture des 

 autres. — Si ce bec continue à brûler, quand on 

 aura tourné le robinet principal de distribution, on 

 peut être certain qu'il y a quelque part un bec que 

 l'on a négligé d'éteindre; si tout est bien en état et 

 que le phénomène se produise néanmoins^ on doit 

 conclure à l'existence d'une fuite. 



On peut aller plus loin dans les indications et 

 déterminer à quelle hauteur se trouve la communi- 

 cation avec l'extérieur qu'il est urgent d'interrompre. 

 Il suint pour cela, au moyen d'un tube en caoutchouc, 

 de rendre mobile le bec témoin, et de l'abaisser avec 

 précaution jusqu'à ce qu'il s'éteigne à son tour Le 

 plan horizontal passant par l'orifice du bec témoin 

 définit rigoureusement alors le niveau oii se trouve 

 quelque chose à modifier. 



Des efl'ets plus sensibles et plus délicats peuvent 

 être obtenus en se mettant à l'abri d'une cause qui 

 masque, quand le gaz s'écoule dans les circonstances 

 ordinaires, l'action due au poids variable de l'atmo- 

 sphère à des niveaux différents. Adaptons en une 

 région quelconque du circuit une dérivation formée 

 par deux tubes en caoutchouc bien égaux, reliés à 

 deux becs de débits bien identiques. Nous n'aurons 



