174 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCUNŢE 



Les travaux de captation et de protection de la source ont ete exe- 

 cutes en entreprise par M. Vlng. I. G. Cantacuzino et ont coute 

 74000 frs. Ces travaux ont ete commences sur un terrain argileux 

 a I metre seulement au dessous du niveau normal de l'Olt. A ce 

 niveau se trouve la base du cylindre construit, au dessus de la 

 source, en manchons de b^ton ii a une hauteur; de 6 metres et 

 un diametre de 1 metre approximativement. Le cylindre^ est muni 

 d'un tube d'ecoulement â la hauteur â laquelle l'eau s'eleve. 



Les ing-enieurs specialistes dans la matiere affirment qu'en ge- 

 neral la captation doit etre commence sur la roche de laquelle sur- 

 git la source par ce que seulement de cette maniere on peut avoir 

 une captation solide et sure contre les infiltrations et les pertes. 



En ce qui concerne le materiei duquel on a confectionne la co- 

 lonne de captation de la source, ii est â observer qu'il aurrait ete 

 plus avantageux d'employer a la place du ciment l'asphalte, au 

 moins dans la pârtie interieure du cylindre ; on aurait eu ainsi un 

 reservoir impermeable et inattacable par l'eau sulfureuse. A travers 

 le beton de ciment l'eau peut passer surtout quand elle se trouve 

 sous pression. 



A cote de cet inconvenient ii y a encore celui que le ciment est 

 attaque par les eaux sulfureuses. Encore un inconvenient c'est que 

 l'eau minerale apres avoir quitte le sol et p^netre dans le reservoir 

 de captation y reste 8 heures et demie en contact avec les parois 

 et avec l'air, avânt de sortir par la bouche d'ecoulement; dans cet 

 interval l'eau peut souffrir beaucoup de modifications. 



Pour obtenir l'eau telle qu'elle sort du sol, on doit reduire le 

 volume du reservoir au strict necessaire. Le volume actuel est de 

 2 metres cubes approximativement et, en considerant le debit de 

 236 litres par heure, ii doit passer un temps de 'ţ^ = 8.5 heures 

 jusqu'â ce que l'eau arrive au tube d'ecoulement. Le remede est 

 tres facile â trouver : ce serait un entonnoir renvers^ au dessus 

 de la source fixd hermetiquement â Tinterieur du cylindre actuel, 

 le tube de Tentonnoir etant reli6 au tube d'ecoulement. Bien 

 entendu que Tentonnoir pourrait etre construit en basalt artificiel. 

 Je crois que de cette maniere on pourrait apporter une amelio- 

 ration sensible â l'eau de Căciulata. 



Pour e^tre complet, en tout ce qui concerne la source minerale 

 de Căciulata, je mentionne encore que le ministere des Domaines 



