50 



Art. VII. - DETERMINAZIONE DEI DIÀMETRI DEI 



CONDOTTI NEI TRE TRONCHI SIFONICI DISTINTI 



NEI TIPI CON LETTERE DE EF FN- 



11 valore del diametro vien determinato in ge- 

 nere da quello che soddisfacendo all'esigenze idro- 

 dinamiche colla minima dimensione renda per con- 

 seguenza minima la spesa. Richiamando però a me- 

 moria come le resistenze consumatrici della forza 

 viva dell'acqua corrente crescano con una ragione 

 inversa delle quinte potenze del diametro, ne sorge 

 tosto il criterio pratico di non doversi attenere esat- 

 tamente ai risultati teoretici, mentre non si può far 

 risentire al calcolo 1' azione complessiva di tutte le 

 cause perturbatrici dovute specialmente alla inevi- 

 tabile inesattezza esecutoria in principio, oltre quelle 

 che in seguito turberanno tantosto 1' ordine stabi- 

 lito specialmente per i depositi terrosi, vegetazioni, 

 incrostazioni ec. Credo quindi non male appormi 

 se le dimensioni si stabiliranno maggiori di quelle 

 che assegna il calcolo. 



Le basi poi delle calcolazioni le instituisco in 

 quanto ai primi due tronchi minori, cioè il tronco 

 D — E di 189"", ed EF. di 709^50 dietro la for- 

 mula di Prony ritenendo i medesimi simboli: 



I. D''— 0,000088268. QD^— 0,00225830. Q^=: 0. 



e prevalendomi per brevità della tavola numerica 

 calcolata per i diversi valori delle quantità in essa 

 contenuta dall'ingegnere Mary per l'attuale distribu- 

 zione dell'acqua di Parigi. 



