— 6 — 



sich stützend» nach den neueren Erfahrungen nicht aufrecht 

 erhalten werden kann. Der Vortragende hielt es für seine 

 Pflicht, die Wiederaufnahme dieser wichtigen Frage bei den 

 städtischen Behörden anzuregen, und forderte die Versamm- 

 lung auf, in diesem Sinne in jeder zulässigen Weise zu 

 wirken. Trägt ein Haus einen gut angelegten, mit aus- 

 reichender Erdahleitung versehenen Blitzableiter, ohne dass 

 derselbe mit der im Hause befindlichen Gas- und Wasser- 

 leitung in metallisch leitende Verbindung gebracht worden 

 ist, so liegt die Gefahr vor, dass ein Blitz vom Blitzableiter 

 abspringen und nach der Gas- und Wasserleitung im 

 Innern des Gebäudes überspringen könne , da die Aus- 

 breitungswiderstände in der letzteren vermöge der unend- 

 lich grossen Berührungsfläche des Köhrennetzes mit den 

 leitenden Erdschichten ganz beträchtlich kleiner sind, als 

 bei einer noch so guten Erdplatte des gewöhnlichen Blitz- 

 ableiters. Bei dem Eintritt und dem Austritt des elek- 

 trischen Funkens in einen Leiter oder aus demselben findet 

 aber stets eine bedeutende Wärme-Entwicklung statt, so 

 dass hierdurch ein Gasrohr, in welches ein Blitz über- 

 springt, geschmolzen und das Gas entzündet werden 

 kann, wodurch Brände schon mehrmals entstanden sind, 

 während bei metallischer Verbindung eine Erwärmung nicht 

 oder doch nur in unschädlichem Grade stattfindet. Der 

 oft auf bedeutende Entfernungen zuweilen durch meter- 

 dickes Mauerwerk hindurch überspringende Blitz würde 

 natürlich auf seinem Wege im Innern des Gebäudes alle 

 lebenden Wesen auf das Aeusserste gefährden. Deshalb ist 

 überall, wo eine Blitzableitung nicht die Gas- und Wasser- 

 röhren als Erdableitung selbst benutzt, deren Anschluss 

 unbedingt zu fordern, will man nicht den Ort der grössten 

 Gefährdung in die von Menschen bewohnten Bäume selbst 

 verlegen. Die völlige Unschädlichkeit dieses Verfahrens ist 

 übrigens in unzähligen Fällen dadurch dargethan worden, 

 dass alle Telephon- und Telegraphenleitungen bisher ohne 



