— 7 — 



jeden Schaden an die Gas- und Wasserrohren angeschlossen 

 werden. Telephon- und Telegraphenleitungen werden da- 

 durch zu vorzüglichen Blitzableitern, so dass dieselben, 

 einem leider noch immer nicht ganz beseitigten Vorurtheil 

 entgegen, als ein Schutz der betreffenden Häuser anzusehen 

 smd, ''zumal nach der gültigen Vorschrift auf je vier der 

 eisernen Telephonträger ein Blitzableiter angebracht werden 

 muss. Elektrische Beleuchtungs-Anlagen bedürfen gleich- 

 falls eines Anschlusses an einen Blitzableiter. Die Prüfung 

 der Blitzableiter hat, wenn derselbe für die Inspection 

 leicht zugänglich angelegt worden ist, in Pausen von 

 einigen Jahren zu erfolgen; dieselbe darf unter keinen Um- 

 ständen sich auf den bisher noch immer üblichen Nach- 

 weis der Leitungsfähigkeit beschränken, sondern muss in 

 einer Messung der Leitungswiderstände in der Luftleitung 

 und der Aushreitungswiderstände in der Erdleitung be- 

 stehen. Die neuerdings von Kohlrausch construirten 

 Apparate, welche aus einer Wheatstone'schen Brücke 

 mit einem Telephon im Brückendraht bestehen, geben völlig 

 sichere Prüfungs-Ergebnisse. Der Widerstand einer Luft- 

 leitung darf hierbei kaum 1 bis 2, der Ausbreitungswider- 

 stand der Erdleitung höchstens 20 Ohm betragen. Die 

 Grösse der Gefahr erfordert dringend die Anbringung eines 

 Blitzableiters auf jedem Gebäude oder wenigstens jedem 

 Gebäude-Complexe; dringend nothwendig aber ist es, eine 

 behördliche Controle der Blitzableiter einzuführen, um nicht 

 an Stelle einer Sicherung eine Erhöhung der Gefahr ein- 

 treten zu lassen. Von einer grossen Anzahl älterer Blitz- 

 ableiter, welche Holtz untersuchte, erwies sich nur die 

 Hälfte als einwurfsfrei. 



Den übrigen Theil des Abends füllte die Berathung 

 über den vom Vorstande der Versammlung vorgelegten 

 Entwurf der zeitgemäss umzugestaltenden Vereinssatzungen 

 aus. Der Entwurf fand mit unwesentlichen Abänderungen 

 die Zustimmung der Vereinsmitglieder. 



