41 



hin, dass in neuester Zeit von Herrn Ingenieur 

 Leder in Berlin an Stelle der sonst üblichen 

 Platinspitzen (massiv kupferne Spitzen mit Platinüber- 

 zLug) Graphitspitzen angewendet werden. Das 

 Material hierzu liefert der beim Vergasen von Steinkohlen 

 in den Retorten sich bildende Graphit, der sehr hart und 

 gut bearbeitbar ist. Man schleift daraus Spitzen, die im 

 unteren Theile entweder cylindrisch oder achteckig sind 

 und mittelst einer Metallfassung an den Leitungsdraht an- 

 geschraubt werden. Was man von dieser Neuerung zu 

 halten hat, lässt sich zur Zeit noch nicht endgültig be- 

 urtheilen. In Schlesien sind derartige Spitzen aufgestellt 

 worden und haben ihre Schuldigkeit gethan. Sonst liegt 

 darüber nur ein massgebendes Urtheil vor, das des Herrn 

 Professor Weber, der auf der Schneekoppe Versuche damit 

 angestellt hat. Die Spitzen haben sich bei dieser Gelegen- 

 heit durchaus bewährt und zeigen Platinspitzen gegenüber 

 den Vorzug, dass sie nicht schmelzen und Witterungs- 

 einflüssen nicht untliegen*). 



Zur Prüfung der Blitzableiter selbst bedarf man ver- 

 schiedener Messinstrumente. Solcher stets zusammenge- 

 setzten Apparate giebt es mehrere. Der Redner führte der 

 Versammlung zwei auf ganz verschiedenen Grundsätzen 

 beruhende Instrumente vor. 



Der erstere, einfachere Apparat besteht aus einem 

 galvanischen Elemente, einem Galvanometer und Rheostaten. 

 Das Galvanometer ist bekanntlich aus einer Magnetnadel 

 gebildet, über welche in paralleler Stellung Drahtwindungen 

 laufen. Bei jedem Strome, welcher die Windungen durch- 

 läuft, wird die Nadel aus ihrer Ruhelage abgelenkt und 

 Ywar um so mehr, je stärker der erzeugte Strom war. 

 (Die Stromstärke ist proportional der Tangente des Aus- 

 schlagswinkels.) Die Stromstärke hängt aber auch von dem 



*) Inzwischen sind die Graphitspitzen des Herrn N. Leder auf der 

 ünfallausstellung in Berlin prämiirt worden. 



