45 



kreiiierang. Als ein besonderer Vorzug des Apparates ist 

 es anzusehen, dass die Beobachtungen von einem Wechsel 

 der Stromstärke während des Versuches unabhängig sind. 



Die beiden erläuterten Apparate benutzt man nun zur 

 Prüfung der Blitzableiter in der Weise, dass man die 

 Leitung an Stelle des bisher in den Stromkreis eingeschaltet 

 angenommenen Drahtes einfügt. Eine solche Prüfung 

 mit neu angelegten Blitzableitungen vorzunehmen, hat meist 

 keinen Zweck, da anzunehmen ist, dass eine von kundiger 

 Hand neu angelegte Leitung auch ihre Aufgabe erfüllen 

 wird. Höchstens könnte ein behördlicherseits beauftragter 

 Revisor zu einer Prüfung neuer Leitungen schreiten, um 

 sich von der guten Ausführung derselben zu überzeugen. 

 Allein die Blitzableitungen bleiben nicht gut. Es können 

 Verletzungen stattfinden, welche den Blitzableiter gradezu 

 in eine Gefahr für das betreffende Gebäude verwandeln. 

 Darum ist es eine nicht zu versäumende Pflicht, von Zeit 

 zu Zeit eine Prüfung der Ableitung von sachkundiger Hand 

 vornehmen zu lassen. Solche Prüfungen zerfallen 

 nothwendigerweise in eine Untersuchung der ober- 

 irdischen und eine solche der unterirdischen 

 Leitung. Für die oberirdische Leitung ist eine 

 gründliche Besichtigung aller zugehörigen Theile 

 das unbedingt Beste. Wenn man sich durch den 

 Augenschein überzeugt hat^ dass an der Leitung nichts 

 durchgerostet oder vom Winde durchgerissen ist, kurz, dass 

 Alles noch so ist, wie es frisch hergestellt war, dann hat 

 man die Gewissheit, dass der Blitzableiter seine Function 

 treu und gewissenhaft erfüllen muss. Bei nicht gut er- 

 reichbaren Punkten wird man sich mit gutem Erfolge des 

 Fernrohrs bedienen. Eine galvanische Prüfung ist 

 hier nicht nöthig, ja sie kann trügerisch sein. 

 Denn um die Blitzableitung zu prüfen, bedarf man zweier 

 Verbindungsdrähte, welche die Spitze des Blitzableiters 

 und einen nahe der Erdoberfläche gelegenen Punkt mit dem 



