47 



geht, anderseits mit der feuchten Erde. Das letztere er- 

 reicht man, 1) indem man den zweiten am Apparat 

 befindlichen Hülfsdraht mit einer blank gefeilten Stelle einer 

 Oas- oder Wasserleitung verbindet, oder indem man 2) an 

 dem anderen Draht eine grössere Kupferplatte befestigt 

 und diese in einen benachbarten Brunnen versenkt. Ist 

 beides durch die Umstände ausgeschlossen, so schlägt man 

 3) einen dicken eisernen Stab 1 — 1.5 m tief in die Erde 

 und bringt hiermit den zweiten Draht des Messapparates 

 in Verbindung. 



Der Hauptwiderstand, dessen Kenntniss für die Be- 

 urtheiluug der Blitzableiteranlage massgebend ist, liegt an 

 der Stelle, wo sich die Leitung in der Erde ausbreitet; man 

 nennt den Widerstand an diesem Punkte kurz den Aus- 

 breitungswiderstand. Auch auf der anderen Seite, wo das 

 Messiustrument mit der Erde in Verbindung steht, macht 

 sich ein solcher Ausbreitungswiderstand geltend. Ist aber 

 hier der üebergang des Stromes durch eine Wasser- oder 

 <jasleitung oder durch eine sehr grosse, in einen Brunnen 

 versenkte Platte vermittelt, deren Dimensionen sehr gross 

 sind im Vergleich zu den Stromausläufen des Blitz- 

 -ableiters, so kann man den bei den Messungen gefundenen 

 Widerstand unmittelbar als den Ausbreitungswiderstand 

 ansehen. 



Anders im Falle 3. Für exacte Messungen bedarf 

 man dann zweier der angedeuteten Eisenstangen, die 

 nicht in zu naher Entfernung von einander und von der 

 Endplatte des Blitzableiters eingeschlagen sind. Angenommen 

 A und B seien die eingeschlagenen Stangen, C die Endplatte 

 des Blitzableiters. Misst man nun die Widerstände von 

 A nach C, von B nach C und von A nach B, so ist die 

 Summe der Ergebnisse gleich der doppelten Summe der 

 Ausbreitungswiderstände an den drei Punkten A, B und C; 

 zieht man darum von der Summe der Widerstände von 

 A nach C und von B nach C den doppelten Widerstand 



