48 



Yon A nach B ab, so ist offenbar der halbe Rest der ge- 

 suchte Ausbreitungswiderstand bei C. 



Hat man es bei einer Blitzableiter-Anlage nicht nur 

 mit einer, sondern mit mehreren Erdleitungen zu thun, so 

 wird sich das Prüfungsverfahren unter Umständen noch 

 entsprechend complicirter gestalten, und es wird dann um 

 so bedeutsamer werden, dass die Beurtheilung und Aus- 

 führung der Sache nur durchaus sachkundigen Personen 

 anvertraut wird. Die Ansichten darüber, wie gross der 

 Ausbreitungswiderstand eines Blitzableiters sein darf, wenn 

 er seinen Zweck erfüllen soll, sind getheilt; nimmt man 

 als Maximalgrenze 30 Ohm an, so wird Niemand den Blitz- 

 ableiter als nicht zweckentsprechend verwerfen wollen. 

 Darüber hinausgehende Widerstände deuten auf ver- 

 besserungsbedürftige Umstände, und sind die örtlichen 

 Verhältnisse derartig, dass sich eine allen Ansprüchen ge- 

 nügende Erdleitung nicht schaffen lässt, dann entferne man 

 den Blitzableiter, denn das vermeintliche Schutzmittel erhöht 

 sogar die Blitzgefahr. 



Sitzung vom 5. November. 



Anwesend 34 Mitglieder, 12 Gäste. 

 In der vorigen Versammlung war seitens des Vorstandes 

 ein Antrag auf Aenderung des Tauschschriften -Umlaufes 

 gestellt worden. Dieselben wurden bisher durch Boten einer 

 Reihe von Mitgliedern, welche von ihnen Einsicht zu 

 nehmen wünschten, zugestellt und wieder abgeholt. Da 

 sich bei diesem Verfahren mancherlei nicht zu beseitigende 

 Uebelstände herausgestellt hatten, so sollte hierin Abhülfe 

 geschaffen werden durch den satzungsmässig eingebrachten 

 Antrag: 



Die Versammlung wolle beschliessen: 



„Die dem naturwissenschaftlichen Vereine 

 zugehenden Druckschriften sind in den 

 Monatssitzungen zur Einsicht auszulegen." 



