I8 MlÉMOîRES PE LA. SoCIÉtÉ 



s'il eft parfaitement appliqué fur le métal , ne s'enilamme pas étant jeté 

 dans un braiîer, quoique le plomb fe fonde. 



D'après ces principes , il paroit qu'on a tort dans prefque tous les in- 

 cendies d'ouvrir un grand nombre de communications qui établilTent plu- 

 fieurs courans d'air ; on doit fe borner à celles qui font abfolument né- 

 ceifaires, ou les fermer toutes, lorfque cela ell poflible. Si le feu prend, 

 par exemple, à une cheminée, il faut en boucher les deux ouvertures, 

 foit avec des couvertures mouillées , foit avec du fumier , de la terre , &c. 

 & le feu s'éteindra aufli-tôt. On a aufli beaucoup recommandé l'ufage de 

 la fleur de foufre pour éteindre le feu dans les cheminées. Cette pratique 

 confifté à brûler de la fleur de foufre dans les cheminées, après en avoir foi- 

 gneufement fermé l'ouverture du bas avec des draps mouillés & des cou- 

 vertures. Une grande quantité de fuie enflammée tombe aufîitàt & le feu 

 s'éteint , parce que la vapeur du foufre allumé en s'élevant par le tuyau de 

 la cheminée, chalfe une partie de l'air qu'elle remplace & détruit le ref- 

 fort de l'autre partie. 



Outre les moyens de prévenir les incendies , il en eft d'autres qui font 

 propres à les éteindre. Pour éteindre le feu en général, il faut avoir re- 

 cours aux machines hydrauliques; elles fervent à élever l'eau & à la lancer 

 fur les matières enflammées. Les pompes à incendies ont été conftamment 

 employées à ce defiein. Afin qu'elles rempliffent le but auquel elles font 

 deltinées , il faut qu'elles élèvent avec peu de force , en peu de temps & 

 fans interruption, à une hauteur confidérable , une grande quantité d'eau. 

 Pour remplir ces conditions, on doit augmenter, autant qu'il elt poflible, 

 la courfe du pifton , le bras. du levier, & la largeur des clapets, en évi- 

 tant tout étranglement d'eau ; il faut fur-tout placer un réfervoir d'air , 

 bien allefer les corps des pompes, & proportionner à leur diamètre ce- 

 lui des tuyaux de conduite. 



Les pompes à incendies font communément à double corps de pompes , 

 aipirantes & foulantes , afin qu'un pifton comprime l'eau quand l'autre eft 

 élevé. Lorl'qu'elles font à un feul corps , pour avoir une continuité de 

 jet , il faut nécefl[airement y ajouter un réfervoir d'air , foit qu'on forme 

 celui-ci par un tuyau qui enveloppe exactement le corps de pompe , en y 

 Iniffant un efpace intermédiaire rempli d'air , foit que le réfervoir confifte 

 en un vafe cylindrique ou fphérique plein d'air , qui reçoive en partie 

 l'eau , après que l'air aura été comprimé. Ce réfervoir iert à rendre le 



