— 313 — 



calibre relativement au reste de l'appareil, avaient toutes 

 un bon tirage. Dans deux ateliers, le tirage était mau- 

 vais, parce que les tuyaux en tôle qui donnaient issue 

 à la fumée et aux vapeurs mercurielles , étaient do- 

 minés par les maisons du voisinage. Le peu d'éléva- 

 tion du tuyau d'évaporation était la cause du mauvais 

 tirage dans un autre atelier. Un doreur de la Chaux- 

 de-Fonds, M. LE. , dont le comité d'enquête a trouvé 

 l'appareil d'un fort bon tirage, se sert d'un excellent 

 moyen de l'activer , lorsque par l'effet du vent ou de 

 toute autre cause , le courant d'air ascendant ne se fait 

 pas aussi bien que d'ordinaire; ce moyen consiste à di- 

 later l'air intérieur du tuyau d'évaporation, en plaçant 

 au-dessous la flamme d'un quinquet; ce moyen bien connu 

 depuis long-temps , aurait une efficacité encore plus 

 grande , si cet industriel introduisait le haut de la che- 

 minée du quinquet dans le tuyau même, par une ouver- 

 ture qui y serait ménagée , comme Darcet le conseille. 



Les moyens d'établir dans les appareils à hotte un 

 courant d'air fortement ascendant et constant, sont assez 

 multipliés, et doivent être variés suivant les circons- 

 tances. Les doreurs ne sauraient trop -se pénétrer des ex- 

 cellens préceptes donnés à ce sujet par le savant dont 

 nous venons de parler, dans son Mémoire sur l'art de dorer 

 le bronze. On peut obtenir ce résultat, indépendamment 

 des moyens ordinaires, tantôt en augmentant le diamètre 

 du tuyau en tôle, tantôt en lui donnant plus de hauteur, 

 pour qu'il ne soit pas dominé par les maisons voisines. 

 Il est ordinairement nécessaire d'établir un vasistas à 

 l'une des fenêtres de l'atelier, afin que l'air qui s'échappe 

 par le canal d'évaporation soit facilement remplacé par 



