316 SOURCE THERMALE DE LAVE Y. 



» Les années suivantes , jusqu'à 1856 , nous sommes restés à 

 Lavey au bénéfice du tremblement de terre de 1851 , en ce sens 

 que bien que la tempéiature se soit de nouveau abaissée de quelques 

 degrés (40" C, soit 32° R.), elle n'est jamais descendue au minimum 

 ( u 23 août. Les tremblements de terre si fréquents et si violents de 

 854 n'ont exercé aucune influence sur la source de Lavey. » 



5. Nous avons noté plus haut que l'eau thermale s'élève dans le 

 puits à la hauteur de 50 pieds , à 5 pieds au-dessus de l'orifice du 

 tuyau qui la conduit aux bains; mais qu'elle refuse de s'élever 

 plus haut. Nous avons dit qu'à la surface du puits sa température se 

 maintenait à 30° R', tandis qu'à sa sortie de la seule source actuelle- 

 ment employée, au fond du puits, elle donnait 35° R. Elle perd donc, 

 pour arriver à la surface, 5° R. Cette déperdition se renouvelle 

 dans le trajet que l'eau parcourt depuis le puits jusqu'à l'établisse- 

 ment, puisque arrivée à sa destination elle n'a plus que 25° R. Sa 

 quantité primitive de 90 pots par minute subit une diminution plus 

 considérable encore; car il n'arrive que 36 pots par minute aux 

 bains. Dans les hautes eaux du Rôoe , l'immersion des conduits par 

 ces eaux abaisse encore la température, qui tombe jusqu'à 24 et 

 23, 5° R. 



Ces pertes de volume et de chaleur sont, on le voit, assez consi- 

 dérables. Sont-elles inévitables"? c'es! ce qu'il s'agit d'examiner, 

 puisque de là doivent dépendre les modifications que l'on voudrait 

 apporter à l'état actuel des choses. 



Notons d'abord que peu de temps après l'ouverture de l'établisse- 

 ment thermal de Lavey, alors que les conduits divers étaient neufs, 

 l'eau qui avait 36° R. (45° C.) à la source, ne donnait plus, arrivée 

 aux bains, que 29° R. Elle perdait donc alors 7° R. de chaleur dans 

 le trajet de la source aux bains. La déperdition qu'elle subit aujour- 

 d'hui est moins forte. Il serait cependant possible qu'en augmentant 

 le calibre des conduits, en leur donnant une pente bien égale, en les 

 renfermant dans une enveloppe de bois ou de charbon, ou, mieux 

 encore, en les entourant d'une couche d'air stagnant, on diminuât 

 quelque peu cette déperdition : cependant il ne faut pas trop y compter, 

 parce que la faible inclinaison du sol et l'enfoncement dans lequel 

 sont déjà placées les baignoires ne permettent guère d'augtnenter la 

 chute de l'eau dans les conduits. On pourrait sans doute la prendre 

 un peu plus haut dans le puits, puisqu'il reste encore 5 pieds dispo- 

 nibles; mais cette élévation du point de dégorgement du puits aurait 

 pour effet de ralentir encore le mouvement ascensionnel de l'eau et 

 par conséquent de diminuer la masse et la chaleur primitives de l'eau; 

 car il est évident que pour conserver l'une et l'autre il faut puiser 

 l'eau dans le puits aussi bas que possible. 



* Les sources qui furent encaissées par les soins de M. de Charpentier 

 donnaient primitivement 56" R. à la surface du puits, elles ont donc perdu 

 dès lors 6° R, , et cependant elles traversaient encore une épaisse couche 

 de graviers. 



