Description d'dn graxd appareil calortfkrf,. 177 



Icment le calorique , ce courant qui fait toujours arriver 

 de l'air froid en échange , nous débarrasse toujours de la 

 fumée , ce fléau si commun dans nos demeures. 



En opposition à ce scandale économique , auquel nos 

 compatriotes dans presque toute la Suisse ont mis orJre 

 depuis long-temps dans leurs cuisines par leurs ingé- 

 nieuses et élégantes constructions , nous allons rapporter 

 les résultais d'une expérience que nous avons faite le 

 28 du mois dernier sur les pouvoirs calorifères d'un 

 poêle Mellerio , à tuyaux de chaleur et à quatre étages^ 

 destiné à chauffer la presque totalité d'un vaste bâti- 

 ment où s'établit actuellement une fabrique de draps , 

 dont les propriétaires (MM. Amorous, Borne et Comp.^) 

 ont désiré connoître avec précision ce qu'ils pourroient 

 attendre de cet appareil, nouveau pour eux, et dont 

 l'établissement étoit à peine achevé. 



Des quatre poêles superposés les uns aux autres dans 

 autant détaxes successifs, celui du rez-de-chaussée seul 

 possède le foyer de combustion ; les trois autres ne sont 

 chauffés que par la circulation de l'air ardent et flim- 

 mifère que nous avons décrite ; ce sont des poëles- 

 réservoirs. 



Chacun des quatre poêles présente à l'extérieur un 

 massif de faïance verte , des dimensions indiquées tout- 

 à-l'heure , faisant saillie en - dedans et à l'extrémité 

 d'une salle de travail, de 66 pieds de long sur aSjde 

 large et S- de haut , ccsl-à-dire , du volume de i43o5 

 pieds cubes. Chaque poêle a deux tuyaux de chaleur, 

 qu'on ouvre à volonté par une bascule ; l'un répond à 

 la salle même où est le poêle , lautre , à des pièces 

 dépendantes de la fabrique , où le poêle ne rayonne pas, 

 mais que le courant calorifère va réchauffer. La sectior» 

 circulaire de ce courant présente fort près de quinze 

 pouces quarrés de surface. 



Le feu avoit été allumé à huit heures du matin j 

 nous arrivâmes à onze heures, et fumes frappés ea 



