soS Arïs économiqtibs, 



hneis gg, et on forme ainsi la crème de cUa,ux; celle-ci 

 pa£se pfir le tuyau qui s'ouvre au fond de son réservoir, 

 dans la boîte i et la partie supérieure du cylindre «, 

 où elle est recueillie par le premier diaphragme l?; là 

 elle est enlevée par les bras dd qui sont formés en 

 cuillers à leurs extrémités , elle est chassée contre 

 les parois du cylindre, et retombe sans cesse en partie 

 sur le diaphragme voisin , d'où elle est de nouveau sou 

 levée ; et leffet est répété à chaque diaphragme , jus- 

 qu'à -ce que ce liquide épais arrive au bas, dans le 

 vase/r, d'où on l'extrait ensuite lorsque son influence 

 est épuisée. 



Le cylindre purificateur reçoit ainsi, en renouvelle- 

 ment constant , de la nouvelle crème de chaux , et il 

 en produit une émission constante après saturation; et 

 comme les dimensions intérieures de ce cylindre sont 

 telles , que le courant du gaz qui le parcourt n'a pas 

 plus de demi pied par seconde , de vitesse, il a le temps 

 d'exposer beaucoup de surface à l'action dépurative de 

 la crème de chaux. 



Quant aux gazomètres , ou aux réservoirs quelconques 

 tlcstinés à contenir le gaz purifié, on a adopté des cons- 

 tructions très-variées, qui avoient sur-tout pour objet de 

 rendre uniforme la pression pendant toute la durée de 

 l'ascension ou de la descente dii.jéservoir mobile. J'ai 

 lieu de croire que l'appareil que je vais décrire est plus 

 simple à la fois et plus exact que la plupart de ceux 

 qu'on a employés jusqu'à présent au même objet. C'est 

 celui que j'ai fait exécuter récemment sur une très- 

 orande échelle , en lui ajoutant quelques perfectionne- 

 mens relatifs à la suspension ; et il a eu tout le succès 

 qu'on pouvoit désirer. 



Le principe si connu d'hydrostatique , qu'un solide 

 plongé dans l'eau y perd de son poids précisément ce 

 que pèse le volume du liquide qu'il déplace, sapplique 

 immédiatement au gazomètre ; et ce changement de 



