Sur l'éclairage par le gaz. 2i3 



de diamètre, sous une pression d un pouce d'eau, four- 

 nira passage à 3ooo pieds cubes par lieure , en taisant 

 une ample allouance pour la résistance due au froue- 

 ment , etc. 



^ Lorsqu'il s'agit de distribuer le gaz dans une grande 

 ville , si l'on peut placer l'appareil dans une situation 

 centrale il y aura de l'avantage à la choisir, parce que 

 les tuyaux de distribution n'ayant pas autant de chemin 

 à parcourir pourront être de moindres dimensions que 

 si la production du gaz avoit lieu à lune des extrémités 

 de la ville , ce qui cependant arrive quelquefois sans 

 qu'on puisse l'éviter. Il s'en suit que les canaux prin- 

 cipaux de distribution doivent être d'un diamètre suf- 

 fisant pour la transmission du gaz nécessaire à la con- 

 sommation dune nuit, selon le nombre d'heures qu'elle 

 exige. Toutefois, on peut diminuer notablement le vo- 

 lume , et par conséquent les frais d'établissement de ces 

 conduits ; et on peut atteindre mieux le but de la ré- 

 gularité de distribution , en disposant des gazomètres 

 particuliers dans divers points de l'intérieur ou de l'ex- 

 térieur de la ville, et en remplissant pendant le jouiv 

 les magasins de g.iz par rémission directe de l'établisse- 

 ment principal; et comme ce procédé donne beaucoup, 

 plus de temps disponible pour le passage du gaz , du 

 gazomètre principal dans les auxUiaires, le diamètre des 

 tuyaux de communication peut être diminué dans la 

 proportion inverse du temps alloué au gaz; et dans 

 beaucoup d'endroits ce système de communication de 

 gazomètre à gazomètre pourra fournir des embranche- 

 mens propres à des distributions particulières qui se 

 trouveront sur le passage. 



Le système entier des distributions de gaz fondées sur 

 ce principe est susceptible de modifications qui dépen- 

 dent des localités. Le plan de l'éclairage de Gias-.-vy a 

 été suggéré par un des habitans de la ville. Le gaz esî 

 produit di\as ua seiU établissement situé presque bors^ 



