Application hocvellc des tuyaux de chaleur. 3 19 



^ue nous n'employons au chauffitge de notre fabrique 

 que le feu qui est indispensable d'ailleurs à la suite 

 des travaux de la rafinerie. 



Celle que Mr. Henry Fleury et moi avor>3 établie , 

 et dont je vais vous donner une description abrégée , 

 marche depuis deux ans et demi: nous avons commencé 

 par avoir, comme par tout ailleurs, des chaudières des- 

 tinées à la clarification et à la cuite ; des étuves pour 

 la dessicalion, chauffées par des poêles particuliers; et 

 dans tous les étage* (greniers) de petits poêles en fer 

 pour les maintenir à la température convenable : tous- 

 ces feux nous consumoient une quantité énorriie de 

 bois, et ils n'atteignoient pas toujours le but; dans les 

 greniers la température s'élevoit ou s'abaissoit de quatre 

 à cinq degrés R. au-dessus ou au-dessous de ce que 

 nous désirions; et souvent nous ne pouvions élever 

 celle de nos étuves au terme où il auroit été nécessaire 

 qu'elle parvînt. 



Actuellement notre halle (emplacement des chaudières) 

 est établie dans un emplacement souterrain , trois chaudiè- 

 res à bascule, indispensables d'ailleurs à notre travail, et 

 qui ne nous consomment ni plus ni moins de bois que si 

 ©lies ne remplissoient aucune autre fonction que celles 

 auxquelles elles sont destinées, chauffent complètement 

 et régulièrement les quatre étages au-dessus , longs cha- 

 cun de quatre-vingt-treize pieds et larges de vingt-huit ^ 

 plus, deux de ces bascules, dont les grilles sont en 

 tubes de fonte pour alimenter les tuyaux de chaleur , 

 chauffent l'une de nos étuves , de vingt pieds de lon- 

 gueur , douze de largeur et vingt -cinq de haut, au 

 moyen d'un poète réservoir, qui reçoit la chaleur au 

 sortir des foyers , et d'un tube de chaleur partant des 

 grilles. Nous avons obtenu au bas de celte étuve 56° R. 

 et aux demoiselles j ou soupiraux pratiqués à son plafond, 

 un thermomètre sûr et à moi bien connu , « indi- 

 qué 93. 



