JEAN ESCARD — PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES DE L'AIR 
eee 
de supports empêchant tout contact avec l'enve- 
loppe. Pour cela, après avoir formé une sorte de 
carcasse creuse autour du conducteur central, on 
entoure celle-ci d'une bande de papier de largeur 
appropriée, et sur cette bande on en enroule une 
ou plusieurs autres semblables en formant ainsi 
un tube dont l'axe correspond au fil conducteur. 
Pour placer plu- 
GO ‘D «D 
Fig. 42. — Coupe de conducteurs 
tordus en hélice. 
sieurs de ces tu- 
dans une 
méme envelop- 
pe, on les tord 
bes 
en hélice ; en sec- 
tion, ils présentent alors la disposition de la 
figure 12, 2; à l'aide d'une filière, on peut ensuite 
leur donner facilement les formes représentées par 
la figure 12, b et c. Plusieurs cäbles peuvent, enfin, 
être réunis dans une même enveloppe de manière 
à présenter la disposition des figures 13 et 14. 
Un autre procédé intéressant consiste à ménager, 
parallèlement au câble central et sur toute sa 
longueur, des espaces d'air suffisants, en plaçant 
de petites cloisons isolantes tout le long du fil; ces 
cloisons sont généralement conslituées par du 
papier. 
Dans une autre méthode, on entoure les diffé- 
rents conducteurs de feuilles de papier portant 
des saillies ou des gaufrages ; on diminue ainsi la 
capacité du cäble et les phénomènes d'induction 
dont il pourrait être le siège. Les conducteurs € 
(lig. 13) sont entourés de bandes de papier À à 
saillies pointues ou pyramidales, et ces bandes, en 
se recouvrant l’une l’autre en spirale, forment des 
parties renforcées qu'on dispose les unes contre 
les autres lorsqu'on désire fabriquer un càble m» à 
plusieurs conducteurs. Ce dernier procédé présente 
l'avantage de ne mettre en contact l'isolant et l'âme 
métallique conductrice que par un très grand 
Fig. 14. Fig. 15. 
Fig. 13, 14 et 15. — Cäbles à plusieurs conducteurs. 
nombre de pointes fines. La circulation de l'air 
entre les deux constituants du câble est ainsi 
assurée d’une facon parfaite tout autour des fils 
centraux, et les contacts sont réduits à leur mini- 
muIm. 
Dans ce genre de fabrication, il est essentiel de 
disposer l’isolant et le conducteur de telle sorte 
s11 
sieurs fils n'aplatisse pas les enveloppes de papier 
et ne réduise pas à une valeur presque nulle les 
espaces réservés à la circulation de l'air. Les qua 
lités du papier à employer sont les suivantes : il 
doit être uniforme comme épaisseur el couverture 
et composé de fibres allongées; il faut également 
qu'il soit très résistant et exempt de particules 
métalliques. Le cäble doit être séché à une tempeé- 
ralure maximum de 410° C., après avoir été posé el 
préparé à recevoir l'enveloppe de plomb; celle 
dernière doil pouvoir supporter une pression de 
5 kg. 3 environ par centimètre carré el, comme 
l'humidité peut nuire considérablement à l'effet 
utile de ces cables, il faut avoir soin d'examiner la 
feuille de plomb pendant l'opération; elle doit être 
totalement exempte d'impuretés et de brisures. 
$ 2. — Emploi de l'air comprimé. 
Outre l'air à pression normale, on peut em- 
ployer l'air comprimé comme isolant, dans certains 
dispositifs d'expériences ou d'essais. En effet, si 
l'air provenant d’une détente subite à la sortie d'un 
réservoir d'air comprimé possède une conductibi- 
lité appréciable par le seul faii de cette détente, par 
contre l'air maintenu sous pression peut êlre con- 
sidéré comme un isolant. 
D'après M. Ryan, on peut 
utiliser cette propriété pour isoler de nombreux 
appareils employés comme généraleurs à haule 
tension. Ceux-ci sont alors enfermés dans un réci- 
pient capable de résister à des pressions élevées ; 
pour accroitre l'isolement, on introduit l'air dans 
le récipient à l'aide de pompes et de compres- 
seurs, jusqu à ce que la pression correspondant à 
la tension que les appareils doivent supporter soit 
obtenue. 
Ce procédé est particulièrement applicable aux 
transformateurs statiques, étant donné qu'à une 
pression voisine de 8 atmosphères le pouvoir 
isolant de l'air se rapproche très sensiblement de 
celui de l'huile; à 18 atmosphères, il est égal à 
celui de la micanite (mica aggloméré), et à 40 at- 
mosphères à celui du papier huilé. 
avantageusement 
$ 3. — Air liquide. 
La rigidité électrostatique de l'air liquide a été 
mesurée par M. Jona à l'aide d'un dispositif formé 
d'une pointe métallique et d'un plateau placés en 
regard l'un de l’autre. En plongeant l'appareil ainsi 
constitué dans un bain d'air liquide, on peut 
mesurer aisément les distances explosives cor- 
respondant à des voltages déterminés et crois- 
sants. 
Les chiffres ci-dessous expriment, en milli- 
mètres, les longueurs d'étincelle correspondant à 
que la pression résultant de l'association de plu- | différentes tensions exprimées en volts : 
