932 
la rive droite de la Seine et celles de l’île Saint- 
Louis. 11 traverse Clichy, passe par l'avenue de 
Clichy, la rue de Clichy, l'avenue de l'Opéra, la rue 
Saint-Honoré jusqu'au boulevard Sébastopol. Il 
communique en ce point avec le collecteur des 
quais, dont nous parlerons plus loin, qui, partant 
du collecteur d'Asnières au pont de la Concorde, 
aboutit au bassin de l’Arsenal. 
Ge grand collecteur ne reçoit qu'un collecteur 
secondaire, celui des Coteaux, qui part de la place 
Clichy pour aboutir à la place de la Nation. Ce col- 
lecteur secondaire n’est pas d'un type spécial. Il est 
à cunette profonde avec sous-voüles en plein 
ceintre et avec une pente variable de 0,30 à 1",50 
par kilomètre. 
Les eaux usées du côté du bassin de l’Arsenal ne 
pourraient s'évacuer par la gravité au moyen de cet 
égout. Une usine de relèvement, située place Mazas, 
relève ces eaux et les envoie dans le collecteur des 
quais par un siphon placé sous le bassin de l'Ar- 
senal. 
Le collecteur d'Asnières a une section elliptique, 
ayant 5,60 d'ouverture et une hauteur de 4 mètres. 
Sa cunette a 3,50 d'ouverture et une profondeur de 
15,35. Les banquettes ont 0,93 de largeur, une 
pente de 0,26 à 0,56 par kilomètre. Il a été 
construit de 1857 à 1861. Il traverse Levallois- 
Perret, entre dans Paris par les rues de Tocqueville 
et du Général-Foy, et vient passer sous la place de 
la Concorde. 
Il traverse la Seine en siphon et prend alors le 
nom de collecteur de Bièvre. Ce siphon a été établi 
en 1896-1897 et a un diamètre de 1,80. Son but 
principal est d'écouler les eaux de la Bièvre jusqu'à 
Clichy. Le collecteur de Bièvre a une pente de0",30 
par kilomètre et une ouverture de 4 mètres. Sa 
cunette a 2,20 de largeur. 
Ce collecteur recoit, en outre des eaux de la 
Bièvre, les eaux usées des V, VI et XIV° arrondis- 
sements par le collecteur Censier. 
Le collecteur d’Asnières, avant le siphon de la 
Concorde, recoit le collecteur des quais, qui longe 
la rive droite de la Seine jusqu'au pont d'Austerlitz. 
Sa section est de 4 mètres d'ouverture et sa cunette 
a 2,20 de largeur jusqu'au Châtelet. Au delà de ce 
point, sa section n'est plus que de 3 mètres aux 
naissances et sa cunelte n’a que 1,20 de largeur. 
La pente de cet égout est de 0,30 par kilomètre. 
Le collecteur d’Asnières est en communication 
avec le collecteur de Clichy non seulement par le 
collecteur des quais, mais encore par le collecteur 
passant près de la rue Scribe. 
Le collecteur Marceau ressemble au collecteur de 
Bièvre comme type. Il passe par Levallois-Perret | 
et vient aboutir à la place de l’Alma, en passant 
par la rue de Courcelles, l'avenue de Wagram el 
F. DIENERT — LES ÉGOUTS DE PARIS PENDANT L'INONDATION DE 1910 
l'avenue Marceau. Il passe sous la Seine au moyen 
du siphon de l’Alma, formé de deux tuyaux de 
1 mètre de diamètre chacun, où il se bifurque en 
trois branches : le collecteur Bas, qui suit les quais 
et recoit, en outre, les eaux usées de l'ile de la Cité; 
le collecteur Bosquet, qui draine les quartiers de 
Vaugirard; enfin le collecteur Rapp, qui traverse la 
région de Grenelle. Sur la rive gauche de la Seine, 
le collecteur Marceau recoit les eaux du collecteur 
Péreire et celles du collecteur Debilly. 
Cet égout est celui qui a joué le rôle le plus im- 
portant lors de la crue de 1910. Il draine les quar- 
tiers très bas, dont les eaux ont besoin d’être 
relevées par deux groupes d'usines. L'une, celle de 
la Convention à Grenelle, est submersible lors des 
crues; l’autre se trouve au quai d’Austerlitz. 
Le collecteur Debilly, dont les eaux s’écoulent 
en sens contraire du courant de la Seine, vient 
d'Auteuil et n’a qu'une très faible pente. 
Tous ces collecteurs principaux et secondaires 
Canahsation 
d'eau 
MIN 
Fig. 3. — Branchement particulier. 
recoivent les eaux d’égouts élémentaires de types 
assez variés. Ils ont 2 mètres de hauteur et sont 
construits en maconnerie de meulière hourdée, 
enduite au mortier de ciment. Leur épaisseur est de 
0%,20 et leur pente varie de 0,005 à 0%,03 par mètre. 
Les égouts publics sont en communication avec 
les maisons riveraines par les branchements par- 
ticuliers. Ce sont des galeries en maçonnerie de 
forme ovoïde, ayant 0®,90 de largeur aux nais- 
sances et 0%,50 au radier. Ces branchements par- 
ticuliers sont fermés par un mur en maçonnerie 
de 0%,30 d'épaisseur à l’aplomb de l'égout public. 
A travers ce mur passe le tuyau servant à l'éva- 
cualtion des eaux usées des maisons riveraines 
(eaux de pluie, eaux ménagères, eaux des cabinets 
d'aisances). Ce tuyau vient déboucher dans la 
cunette de l’aquedue (fig. 3). Ces branchements 
particuliers sont obligatoires en vertu du décret- 
loi du 26 mars 1852, et leur type est élabli par 
l'arrêté du 16 juillet 4895. Les arrêtés préfectoraux 
du 22 juin 4904 et du 10 novembre 1909 règlent les 
prescriptions relatives à ces branchements et à 
l'écoulement des eaux résiduaires dans les égouts. 
Mais, en dehors de ces égouts urbains, il y à 
encore à Paris quelques égouts particuliers qui se 
