DANS LKS CONDUITES FORCÉES 



613 



5. Coups de bélier de la 3" catcgorie. — Quand 

 des oscillations en niasse prennent naissance 

 dans une conduite industrielle, il arrive souvent 

 que les variations de volume dues à la compres- 



V/yesu 



dans la conduite sera plus grande et que la fer- 

 meture du distributeur sera plus rapide, tandis 

 que la pression statique initiale intervient fort 

 peu. 



lâ_pme_ a!_'M_u 1 C/i3/r?6n? de 



û/s/r/ée/à-i/r 



C/iem/nee déçi///iire deyersao/e a /'ex/rem/fe <?*w/ 

 d'une conde///e /onffue <?/ a f3t6/e c/tu/e 



Fig. 15 



sibilité de l'eau et à la dilatation de l'enveloppe 

 ne sont pas négligeables vis-à-vis de celles qui 

 sont dues au volume d'air. Cette question, sur 

 laquelle nous aurons l'occasion de revenir ail- 

 leurs, sortirait du cadre de cet article ; nous nous 

 contenterons de renvoyer le lecteur aux divers 

 mémoires publiés à ce sujet dans La Houille 

 Blanche par M. de Sparre. 



De là résultent deux conséquences impor- 

 tantes : 



1° A égalité de régime initial et avec une 

 mênie loi de fermeture du distributeur, le coup 

 de bélier sera sensiblement le même quelle que 

 soit la pression statique. Sa valeur relative 

 sera beaucoup plus grande pour les faibles chu- 

 tes que pour les hautes. D'où nécessité, ou de 



Chambre de 



Cheminée d'è(ju/ libre a extrémité 

 évasée et suré/eve'e à /a jonction d'un 

 tong cana/ dâ/nenée en c/iarge a fâ/6/e penJe 

 et d 'une condi/ite forcée 



III. — Protection des conduites 



CONTRE LES COUPS DE BELIER 



Maintenant quenous avons indiquéles moyens 

 de calculer l'intensité des coups de bélier, nous 

 allons indiquer rapidement comment on peut 

 les réduire ou les ramener à une valeur accep- 

 table dans des conditions compatibles avec le 

 bon fonctionnement des moteurs. 



1. Coups de bélier d'onde (i'" catégorie). — Ce 

 sont en général les plus forts et les plus violents. 

 Si l'on se reporte aux formules que nous avons 

 indiquées, on voit que leur amplitude sera d'au- 

 tant plus grande que la vitesse initiale de l'eau 



renforcer proportionnellement 'beaucoup plus 

 les conduites dans le 1'*'' cas que dans le 2% ou 

 d'adopter des moyen s de protection plus efficaces. 

 2° Il y a toujours intérêt à augmenter le plus 

 possible la durée de fermeture du distributeur; 

 or cette augmentation ne doit pas être envisagée 

 en valeur absolue, mais par rapport au temps 



S— qu'une onde met à parcourir la conduite 



Avec des canalisations de grande longueur 



comme pour les usines des 2'et3° types, S — peut 



atteindre 10 à 15 secondes; on voit donc que la 

 durée de manœuvre devrait être notablement 

 supérieure à une minute. 



